Copyright: Copyright (c) 2008 Innovative Technology Inc.


Table des matières du DDN 2008-12-31

Innovative Technology Inc.
5B - 1420 Youville Drive
Ottawa, Ontario  K1C 7B3
phone: (613) 841-0050  fax: (613) 841-5876
http://www.innovative.ca
Les sections à jour les plus récentes sont en bleu.   Les numéros du MasterFormat de 1995 sont en gris.

Division 00-01 EXIGENCES GÉNÉRALES

Division 02 CONDITIONS EXISTANTES ** 4 Sections à jour

Division 03 BÉTON

Division 04 MAÇONNERIE ** 14 Sections à jour

Division 05 MÉTAUX

Division 06 BOIS, PLASTIQUES ET COMPOSITES

Division 07 ISOLATION THERMIQUE ET ÉTANCHÉITÉ ** 5 Sections à jour

Division 08 OUVERTURES ET FERMETURES

Division 09 REVETEMENTS DE FINITION

Division 10 OUVRAGES SPÉCIAUX

Division 11 MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT ** 1 Section à jour

Division 12 AMEUBLEMENT ET DÉCORATION

Division 13 INSTALLATIONS SPÉCIALES

Division 14 SYSTEMES TRANSPORTEURS

Division 21 LUTTE CONTRE LES INCENDIES ** 4 Sections à jour

Division 22 PLOMBERIE ** 9 Sections à jour

Division 23 CHAUFFAGE, VENTILATION ET CONDITIONNEMENT D'AIR ** 19 Sections à jour

Division 25 AUTOMATISATION INTÉGRÉE

Division 26 ÉLECTRICITÉ ** 3 Sections à jour

Division 27 COMMUNICATIONS

Division 28 SÉCURITÉ ET PROTECTION ÉLECTRONIQUES

Division 31 TERRASSEMENTS

Division 32 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Division 33 SERVICES D'UTILITÉS

Division 34VAR TRANSPORTS - VARIOUS

Division 34ENG TRANSPORTS - GÉNIE

Division 35 VOIES D'EAU ET OUVRAGES MARITIMES

Division 42-44 CHAUFFAGE, REFROIDISSEMENT ET SÉCHAGE; LUTTE CONTRE LA POLLUTION ** 2 Sections à jour

Ensemble des sections BASÉES SUR LA PERFORMANCE - ARCHITECTURE ** 1 Section à jour

Ensemble des sections BASÉES SUR LA PERFORMANCE - CIVIL

Ensemble des sections ARCHITECTURAL

Ensemble des sections ARCHITECTURE DE PAYSAGE ** 2 Sections à jour

Ensemble des sections de LA STRUCTURE ** 2 Sections à jour

Ensemble des sections DU GÉNIE CIVIL ** 3 Sections à jour

Ensemble des sections PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT INTERIEUR ** 13 Sections à jour

Ensemble des sections POUR LA CONSERVATION ** 6 Sections à jour

Ensemble des sections POUR TRANSPORTS AÉRIENS

Ensemble des sections MÉCANIQUE ** 1 Section à jour

Ensemble des sections D'ÉLECTRICITÉ

Ensemble des sections SUR LES SERVICES DU BATIMENT ** 1 Section à jour


Division 00-01 EXIGENCES GÉNÉRALES

Numéro    MF'95  Titre

00 01 07       00000  PAGE DES SCEAUX ET DES SIGNATURES

00 01 10       00000  TABLE DES MATIERES

00 11 21       00205  DEMANDES DE PROPOSITIONS - PROJETS DE CONCEPTION-CONSTRUCTION

00 21 13       00200  Instructions aux soumissionnaires

01 11 00       01110  SOMMAIRE DES TRAVAUX

01 12 00       01120  SOMMAIRE DES TRAVAUX - CONTRATS MULTIPLES

01 14 00       01140  RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX

01 21 00       01210  ALLOCATIONS

01 23 10       01200  SOLUTIONS DE RECHANGE

01 29 00       01290  PAIEMENT

01 29 83       01293  PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI

01 31 19       00000  RÉUNIONS DE PROJET

01 32 16.06  00000  ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX - MÉTHODE DU CHEMIN CRITIQUE

01 32 16.07  00000  ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX - DIAGRAMME A BARRES (GANTT)

01 33 00       01330  DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

01 35 00.06  00000  PROCÉDURES SPÉCIALES - RÉGULATION DE LA CIRCULATION

01 35 13.13  00000  PROCÉDURES SPÉCIALES - INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES

01 35 13.43  00000  PROCÉDURES SPÉCIALES - SITES CONTAMINÉS

01 35 21       NEAU  EXIGENCES LEED

01 35 29.06  00000  SANTÉ ET SÉCURITÉ

01 35 29.14  00000  SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LES SITES CONTAMINÉS

01 35 35       01352  CONSIGNES DE SÉCURITÉ-INCENDIE - MDN

01 35 43       01561  PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

01 35 73       01356  DÉCONSTRUCTION DE STRUCTURES

01 41 00       01410  EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

01 45 00       01450  CONTROLE DE LA QUALITÉ

01 47 13       01361  DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONCEPTION

01 47 15       01362  DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION

01 47 17       01363  DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE

01 47 19       01364  DÉVELOPPEMENT DURABLE - EXPLOITATION

01 51 00       01510  SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES

01 52 00       01520  INSTALLATIONS DE CHANTIER

01 56 00       01560  OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

01 61 00       01610  EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS

01 71 00       01720  EXAMEN ET PRÉPARATION

01 73 00       00000  EXÉCUTION DES TRAVAUX

01 74 11       01740  NETTOYAGE

01 74 21       01355  GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

01 77 00       01770  ACHEVEMENT DES TRAVAUX

01 78 00       01780  DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

01 79 00       01820  DÉMONSTRATION ET FORMATION

01 91 13       00000  MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES

01 91 31       00000  PLAN DE MISE EN SERVICE (MS)

01 91 33       00000  MISE EN SERVICE (MS) - FORMULAIRES

01 91 41       00000  MISE EN SERVICE (MS) - FORMATION

01 91 51       00000  MANUEL DE GESTION DU BATIMENT (MGB)


Division 02 CONDITIONS EXISTANTES

Numéro    MF'95  Titre

02 27 13       00000  ANALYSE THERMOGRAPHIQUE - ENVELOPPES DE BATIMENT

02 27 16       00000  ANALYSE THERMOGRAPHIQUE - TOITURES

02 27 19       00000  ANALYSE THERMOGRAPHIQUE - MATÉRIELS MÉCANIQUES

02 27 23       00000  ANALYSE THERMOGRAPHIQUE - MATÉRIELS ÉLECTRIQUES

02 41 13       02225  Démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain

02 41 13.14  00000  Enlèvement de revêtements bitumineux

02 41 16       02222  Démolition de structures

02 41 16.01  00000  DÉMOLITION DE STRUCTURES (VERSION ABRÉGÉE)

02 41 20       15803  MISE HORS SERVICE ET ENLEVEMENT DE HOTTES DE LABORATOIRE D'USAGE GÉNÉRAL

02 41 21       02227  DÉCONSTRUCTION DE STRUCTURES

02 41 99       00000  DÉMOLITION - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

02 42 13       01359  RÉCUPÉRATION DE TAPIS-MOQUETTES

02 43 13.05  00000  OUVRAGES HISTORIQUES - DÉMÉNAGEMENT DE STRUCTURES

02 50 13       01358  GESTION DES DÉCHETS TOXIQUES

02 61 00.01  00000  ASSAINISSEMENT DES SOLS

02 65 00       02115  ENLEVEMENT DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE SOUTERRAINS

02 81 01       00000  MATIERES DANGEREUSES

02 82 00.01  00000  DÉSAMIANTAGE - PRÉCAUTIONS MINIMALES

02 82 00.02  00000  DÉSAMIANTAGE - PRÉCAUTIONS MOYENNES

02 82 00.03  00000  DÉSAMIANTAGE - PRÉCAUTIONS MAXIMALES

02 83 10       00000  ENLEVEMENT DE REVETEMENTS DE PEINTURE A BASE DE PLOMB PRÉCAUTIONS MINIMALES

02 83 11       00000  ENLEVEMENT DE REVETEMENTS DE PEINTURE A BASE DE PLOMB PRÉCAUTIONS MOYENNES

02 83 12       00000  ENLEVEMENT DE REVETEMENTS DE PEINTURE A BASE DE PLOMB PRÉCAUTIONS MAXIMALES

02 84 00       13285  ASSAINISSEMENT - PCB (POLYCHLOROBIPHÉNYLES)

02 85 00.01  00000  TRAITEMENT DE LA CONTAMINATION FONGIQUE - PRÉCAUTIONS MINIMALES

02 85 00.02  00000  TRAITEMENT DE LA CONTAMINATION FONGIQUE - PRÉCAUTIONS MOYENNES

02 85 00.03  00000  TRAITEMENT DE LA CONTAMINATION FONGIQUE - PRÉCAUTIONS MAXIMALES


Division 03 BÉTON

Numéro    MF'95  Titre

03 10 00       03100  COFFRAGES ET ACCESSOIRES POUR BÉTON

03 11 19       03131  Coffrages isolants pour béton

03 20 00       03200  ARMATURES POUR BÉTON

03 30 00       03300  BÉTON COULÉ EN PLACE

03 30 00.01  00000  BÉTON COULÉ EN PLACE (VERSION ABRÉGÉE)

03 30 51       03301  BÉTON POUR TABLIERS DE PONT

03 35 00       03362  Finition de surfaces en béton

03 35 05       03361  TRAITEMENT DURCISSEUR POUR PLANCHERS DE BÉTON

03 37 13       03371  BÉTON PROJETÉ

03 37 26       03306  Béton mis en place sous l'eau

03 41 00       03410  ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON STRUCTURAL

03 41 36       03420  ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON STRUCTURAL PRÉCONTRAINT PAR POST-TENSION

03 45 00       03450  Éléments préfabriqués en béton architectural

03 48 00       03481  Ouvrages spéciaux préfabriqués en béton


Division 04 MAÇONNERIE

Numéro    MF'95  Titre

04 03 06       04511  OUVRAGES HISTORIQUES - NETTOYAGE DE LA MAÇONNERIE

04 03 07       04921  OUVRAGES HISTORIQUES - RÉPARATION ET REJOINTOIEMENT DE LA MAÇONNERIE

04 03 08       04065  OUVRAGES HISTORIQUES - MORTIERS

04 03 09       00000  OUVRAGES HISTORIQUES - INJECTION DE COULIS

04 03 31       04911  OUVRAGES HISTORIQUES - REMPLACEMENT DE BRIQUES

04 03 32       01455  OUVRAGES HISTORIQUES - ÉCHANTILLONNAGE ET ESSAI DES BRIQUES

04 03 41       04923  OUVRAGES HISTORIQUES - RÉPARATION DE PIERRES

04 03 42       04922  OUVRAGES HISTORIQUES - REMPLACEMENT DE PIERRES

04 03 43       04924  OUVRAGES HISTORIQUES - DÉMANTELEMENT D'OUVRAGES EN MAÇONNERIE DE PIERRES

04 04 99       00000  MAÇONNERIE - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

04 05 00       04051  MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

04 05 12       04060  MORTIER ET COULIS POUR MAÇONNERIE

04 05 19       04080  ARMATURES, CONNECTEURS ET ANCRAGES POUR LA MAÇONNERIE

04 05 23       04090  ACCESSOIRES DE MAÇONNERIE

04 21 13       04211  MAÇONNERIE DE BRIQUES

04 21 19       04212  MAÇONNERIE D'ÉLÉMENTS EN TERRE CUITE

04 22 00       04220  MAÇONNERIE D'ÉLÉMENTS EN BÉTON

04 23 00       04270  MAÇONNERIE DE BRIQUES DE VERRE

04 43 13       04411  PLACAGES DE MARBRE

04 43 16       04412  PLACAGES DE GRANIT

04 43 19       04420  PLACAGES DE PIERRES RAMASSÉES

04 43 23       04430  PLACAGES DE PIERRES DE CARRIERE

04 43 26       04435  PLACAGES DE PIERRES PRÉTAILLÉES

04 71 13       04231  MAÇONNERIE DE BRIQUES SILICO-CALCAIRES PRÉFABRIQUÉES

04 71 14       04230  MAÇONNERIE D'ÉLÉMENTS SILICO-CALCAIRES PRÉFABRIQUÉS

04 73 13       04233  MAÇONNERIE DE PIERRES SILICO-CALCAIRES PRÉFABRIQUÉES


Division 05 MÉTAUX

Numéro    MF'95  Titre

05 12 23       05121  ACIER DE CONSTRUCTION POUR BATIMENTS

05 12 33       05122  ACIER DE CONSTRUCTION POUR PONTS

05 14 11       00000  ALUMINIUM DE CONSTRUCTION POUR BATIMENTS

05 21 00       05210  Ossatures à poutrelles d'acier

05 31 00       05310  PLATELAGES EN ACIER

05 41 00       05411  OSSATURES PORTEUSES A POTEAUX MÉTALLIQUES

05 50 00       05500  OUVRAGES MÉTALLIQUES

05 51 29       05510  ÉCHELLES ET ESCALIERS MÉTALLIQUES

05 52 16       00000  GARDE-CORPS EN TOITURE


Division 06 BOIS, PLASTIQUES ET COMPOSITES

Numéro    MF'95  Titre

06 03 12       06131  Ouvrages historiques - Construction d'ouvrages en bois rond

06 03 13       06155  Ouvrages historiques - Réparation de bordés à franc bord

06 03 15       06911  OUVRAGES HISTORIQUES - RÉPARATION PAR ENTURES D'ÉLÉMENTS EN BOIS

06 03 16       06912  OUVRAGES HISTORIQUES - ENTREPOSAGE ET PROTECTION DU BOIS

06 03 18       06914  Ouvrages historiques - Remplacement de pièces de bois cintrées à la vapeur

06 03 74       06071  OUVRAGES HISTORIQUES - TRAITEMENT DE LONGUE DURÉE DU BOIS

06 03 75       06072  OUVRAGES HISTORIQUES - ÉLIMINATION DES INSECTES S'ATTAQUANT AU BOIS

06 03 76       06073  Ouvrages historiques - Traitement antiseptique du bois

06 05 73       06070  TRAITEMENT DU BOIS

06 08 99       00000  CHARPENTERIE - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

06 10 00       06100  CHARPENTERIE

06 10 00.01  00000  CHARPENTERIE (VERSION ABRÉGÉE)

06 14 00       06140  FONDATIONS EN BOIS TRAITÉ

06 15 00       06150  PLATELAGES EN BOIS

06 17 53       06171  FERMES EN BOIS PRÉFABRIQUÉES

06 18 00       00000  OUVRAGES EN LAMELLÉ-COLLÉ

06 20 00       06200  MENUISERIE

06 40 00       06400  ÉBÉNISTERIE

06 47 00       06666  Revêtements de finition en stratifié


Division 07 ISOLATION THERMIQUE ET ÉTANCHÉITÉ

Numéro    MF'95  Titre

07 03 13       07315  Ouvrages historiques - Couvertures en ardoises

07 03 31       07305  OUVRAGES HISTORIQUES - COUVERTURES EN BÉTON

07 03 32       07314  OUVRAGES HISTORIQUES - COUVERTURES EN BARDEAUX DE FENTE ET EN BARDEAUX DE SCIAGE EN BOIS

07 03 33       07331  OUVRAGES HISTORIQUES - COUVERTURES EN PLAQUES DE GAZON

07 03 34       07332  Ouvrages historiques - Couvertures en toile

07 03 35       07415  OUVRAGES HISTORIQUES - COUVERTURES EN FERS-BLANCS ET EN TOLES PLOMBÉES

07 03 36       07471  Ouvrages historiques - Couvertures en planches

07 03 91       07921  Ouvrages historiques - Calfatage de bateaux

07 11 13       07120  HYDROFUGES BITUMINEUX

07 12 13       00000  REVETEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ A MEMBRANE BITUMINEUSES MULTICOUCHE - ASPHALTE

07 13 52       00000  REVETEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ A MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ

07 16 19       07161  REVETEMENTS D'IMPERMÉABILISATION A BASE D'OXYDES MÉTALLIQUES

07 17 13       07170  Revêtements d'imperméabilisation en panneaux à la bentonite

07 18 00       07180  REVETEMENTS POUR AIRES DE CIRCULATION

07 19 00       07190  Enduits d'imperméabilisation

07 21 13       07212  ISOLANTS EN PANNEAUX

07 21 16       07213  ISOLANTS EN MATELAS

07 21 23       07211  ISOLANTS EN VRAC

07 21 29.01  00000  ISOLANTS PROJETÉS - FIBRES CELLULOSIQUES

07 21 29.02  00000  ISOLANTS PROJETÉS - FIBRES MINÉRALES

07 21 29.03  00000  ISOLANTS PROJETÉS - M	OUSSE DE POLYURÉTHANE

07 24 00       07240  SYSTEMES D'ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR ET DE REVETEMENT DES FAÇADES, AVEC ENDUIT SUR ISOLANT

07 24 10.01  00000  SYSTEMES D'ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR ET DE REVETEMENT DES FAÇADES, AVEC ENDUIT SUR ISOLANT - PANNEAUX PRÉFABRIQUÉS

07 24 10.03  00000  SYSTEMES DE REVETEMENT EXTÉRIEUR, A ENDUIT APPLIQUÉ DIRECTEMENT SUR LE SUPPORT

07 26 00       07160  PARE-VAPEUR

07 27 00.01  00000  SYSTEMES D'ÉTANCHÉITÉ A L'AIR (DEVIS DESCRIPTIF OU ÉTABLI PAR PRESCRIPTION DE PRODUITS DE MARQUE DÉPOSÉE)

07 27 00.02  00000  SYSTEMES D'ÉTANCHÉITÉ A L'AIR (DEVIS DE PERFORMANCE)

07 31 13       07311  BARDEAUX D'ASPHALTE

07 31 29       07313  BARDEAUX DE SCIAGE ET BARDEAUX DE FENTE EN BOIS

07 42 43       07481  PANNEAUX COMPOSITES POUR FAÇADES

07 42 43.01  00000  PANNEAUX MÉTALLIQUES COMPOSITES POUR LE BATIMENT

07 44 56       07450  Panneaux de ciment armés de fibres

07 46 13       07465  REVETEMENTS MURAUX EXTÉRIEURS EN MÉTAL

07 46 23       07461  REVETEMENTS MURAUX EXTÉRIEURS EN BOIS

07 46 33       07464  REVETEMENTS MURAUX EXTÉRIEURS EN PLASTIQUE

07 51 00       00000  COUVERTURES A MEMBRANE BITUMINEUSE MULTICOUCHE

07 52 00       07550  COUVERTURES A MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ

07 53 23       00000  COUVERTURES A MEMBRANE EPDM

07 54 19       07541  Couvertures à membrane PVC

07 55 56.14  00000  Couvertures à membrane protégée de bitume caoutchouté d'application liquide à chaud

07 55 63       NEAU  COUVERTURES A MEMBRANE PROTÉGÉE - TOITURES VÉGÉTALISÉES

07 61 00       07610  COUVERTURES EN FEUILLES MÉTALLIQUES

07 62 00       07620  SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE

07 72 33       07724  TRAPPES DE TOITURE

07 72 69       00000  ANCRAGES ET DISPOSITIFS DE RETENUE EN TOITURE

07 81 00       07811  REVETEMENTS IGNIFUGES MIS EN OEUVRE PAR PROJECTION

07 84 00       07840  PROTECTION COUPE-FEU

07 92 00       00000  Produits d'étanchéité pour joints

07 95 13       05810  COUVRE-JOINTS POUR JOINTS DE DILATATION

07 95 23       07712  JOINTS DE DILATATION PRÉFABRIQUÉS POUR TOITURES


Division 08 OUVERTURES ET FERMETURES

Numéro    MF'95  Titre

08 03 11       08215  OUVRAGES HISTORIQUES - PORTES D'ÉPOQUE EN BOIS

08 11 00       00000  PORTES ET BATIS EN MÉTAL

08 11 16       08120  PORTES ET BATIS EN ALUMINIUM

08 11 19       08130  PORTES ET BATIS EN ACIER INOXYDABLE

08 11 69       08181  CONTRE-PORTES ET BATIS EN MÉTAL

08 13 73       08341  Portes coulissantes en métal

08 14 16       08210  Portes planes en bois

08 14 80       08260  PORTES COULISSANTES EN BOIS ET EN MATIERE PLASTIQUE

08 31 00.01  00000  Portes de visite pour systèmes et installations mécaniques

08 33 13       08333  VOLETS A ENROULEMENT, POUR COMPTOIRS

08 33 23.01  00000  PORTES ET GRILLES A ENROULEMENT VERTICAL

08 33 36       08332  GRILLES A ENROULEMENT LATÉRAL

08 34 58.01  00000  PORTES ET BATIS DE CHAMBRE FORTE

08 34 83       08342  Portes en verre de sécurité, à charnières

08 35 13.01  00000  PORTES PLIANTES A PANNEAUX

08 35 13.13  00000  PORTES ACCORDÉON

08 36 13.01  00000  Portes sectionnelles en bois

08 36 13.02  00000  Portes sectionnelles en métal

08 36 13.03  00000  PORTES SECTIONNELLES EN PLASTIQUE

08 36 19       08371  PORTES A GUILLOTINE, EN MÉTAL, MULTI-LAMES

08 36 19.01  00000  PORTES A GUILLOTINE, EN BOIS

08 36 19.02  00000  Portes à guillotine, en métal, multi-lames

08 38 16       08355  PORTES SOUPLES

08 42 29       08460  Portes d'entrée automatiques

08 44 13       08920  MURS-RIDEAUX VITRÉS A OSSATURE D'ALUMINIUM

08 44 26.13  00000  MURS-RIDEAUX VITRÉS A JOINTS DE MASTIC PORTEURS

08 50 00       08500  FENETRES

08 62 10       08600  LANTERNEAUX EN PLASTIQUE

08 70 05       00000  Quincaillerie pour armoires et articles divers

08 71 00       00000  Quincaillerie pour portes

08 80 50       08800  VITRAGES

08 87 53       12497  FILMS DE SÉCURITÉ

08 90 00       10200  LOUVRES ET ÉVENTS A LAMES


Division 09 REVETEMENTS DE FINITION

Numéro    MF'95  Titre

09 03 51       09212  OUVRAGES HISTORIQUES - REVETEMENTS DE FINITION EN ENDUIT DE PLATRE

09 03 61       09991  Ouvrages historiques - Peinturage d'extérieur - Travaux de remise à neuf

09 03 62       09992  Ouvrages historiques - Peinturage d'intérieur - Travaux de remise à neuf

09 21 16       09250  Revêtements en plaques de plâtre

09 21 99       00000  CLOISONS - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

09 22 14       09205  FOURRURES ET LATTIS

09 22 16       09110  Ossatures métalliques non porteuses

09 23 00       09210  ENDUITS DE PLATRE

09 30 13       09310  CARRELAGES DE CÉRAMIQUE

09 30 15       09330  CARRELAGES ET DALLAGES EN GRES CÉRAME

09 51 13       09510  ÉLÉMENTS ACOUSTIQUES POUR PLAFONDS

09 51 99       00000  PLAFONDS ACOUSTIQUES - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

09 53 00.01  00000  OSSATURES DE SUSPENSION POUR PLAFONDS ACOUSTIQUES

09 54 23       09546  PLAFONDS A LAMES MÉTALLIQUES

09 58 00       09547  PLAFONDS SUSPENDUS

09 63 40       09380  DALLAGES EN PIERRE

09 64 23       09642  PARQUETS MOSAIQUES

09 64 29       09641  Parquets en lames/planches de bois

09 64 53       09643  PARQUETS SUR MATÉRIAUX RÉSILIENTS

09 65 16       09652  REVETEMENTS DE SOL SOUPLES EN FEUILLES

09 65 19       09651  REVETEMENTS DE SOL SOUPLES EN CARREAUX

09 65 99       00000  REVETEMENTS DE SOL SOUPLES - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

09 66 13       09410  REVETEMENTS DE SOL EN TERRAZZO DE CIMENT PORTLAND

09 66 16       09420  DALLAGES EN TERRAZZO

09 66 23       09440  REVETEMENTS DE SOL EN TERRAZZO A LIANT PLASTIQUE

09 68 00       09680  Revêtements de tapis-moquette

09 69 00       10270  PLANCHERS SURÉLEVÉS

09 72 16       09721  REVETEMENTS MURAUX EN TISSU ENDUIT DE VINYLE

09 80 00       00000  TRAITEMENT ACOUSTIQUE

09 91 13       09912  PEINTURES - TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS

09 91 13.01  00000  PEINTURES - TRAVAUX DE REMISE A NEUF EXTÉRIEURS

09 91 23       09911  PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS

09 91 23.01  00000  PEINTURES - TRAVAUX DE REMISE A NEUF INTÉRIEURS

09 91 99       00000  PEINTURES - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

09 96 53       09962  ENDUITS ÉLASTOMÉRIQUES

09 96 59       09961  SYSTEMES DE REVETEMENT GLACÉS A POUVOIR GARNISSANT ÉLEVÉ

09 96 66       09963  ENDUITS DE REVETEMENT MURAL A GRANULATS APPARENTS

09 97 19       09971  Peinturage de surfaces extérieures en métal - Travaux à neuf


Division 10 OUVRAGES SPÉCIAUX

Numéro    MF'95  Titre

10 11 13       10110  TABLEAUX

10 11 23       10120  TABLEAUX D'AFFICHAGE

10 14 00       00000  SIGNALISATION DANS LES BATIMENTS

10 14 53       02891  SIGNALISATION ROUTIERE

10 21 13.13  00000  CLOISONS MÉTALLIQUES POUR SALLES DE TOILETTES

10 21 13.19  00000  CABINES DE TOILETTES A CLOISONS EN PLASTIQUE

10 21 16       10185  CABINES DE DOUCHE ET D'HABILLAGE

10 22 13       10605  CLOISONS GRILLAGÉES

10 22 19.01  00000  CLOISONS AMOVIBLES SUR OSSATURE

10 22 19.02  00000  Cloisons amovibles à panneaux sur montants

10 22 26.13  00000  CLOISONS ACCORDÉON

10 22 26.33  00000  CLOISONS PLIANTES

10 26 00.01  00000  PROTECTEURS DE MUR ET D'ANGLE

10 28 10       10800  Accessoires de salles de toilettes et de salles de bains

10 44 16.19  00000  EXTINCTEURS PORTATIFS ET COUVERTURES DE SÉCURITÉ

10 51 13       10505  Armoires-vestiaires métalliques

10 56 13       10675  RAYONNAGES MÉTALLIQUES DE STOCKAGE

10 56 26.13  00000  RAYONNAGES MOBILES DE STOCKAGE, A ENTRAINEMENT MANUEL

10 56 26.23  00000  RAYONNAGES MOBILES DE STOCKAGE, A ENTRAINEMENT MÉCANIQUE

10 75 00       10350  MATS DE DRAPEAU


Division 11 MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT

Numéro    MF'95  Titre

11 12 00       11150  MATÉRIEL DE CONTROLE POUR PARCS DE STATIONNEMENT

11 13 13       11163  Butoirs de quai de chargement

11 13 16       11164  Sas et abris de quai de chargement

11 13 19.13  00000  NIVELEURS DE QUAI

11 13 30       11162  TABLES ÉLÉVATRICES DE QUAI

11 24 19       11011  SYSTEMES D'ASPIRATION CENTRALE

11 40 10       11410  SERVICES ALIMENTAIRES - ÉQUIPEMENT COURANT

11 40 20       11411  SERVICES ALIMENTAIRES - ÉQUIPEMENT FABRIQUÉ SUR MESURE

11 41 10       11405  Réfrigérateurs-chambres et congélateurs-chambres

11 51 23.13  00000  RAYONNAGES MÉTALLIQUES POUR BIBLIOTHEQUES

11 82 19       11171  INCINÉRATEURS MONOBLOC

11 82 26       11172  Compacteurs et destructeurs de déchets


Division 12 AMEUBLEMENT ET DÉCORATION

Numéro    MF'95  Titre

12 21 13       12492  Stores à lames horizontales

12 21 16       12491  STORES A LAMES VERTICALES

12 35 53.13  00000  MOBILIER DE LABORATOIRE EN ACIER

12 35 53.19  00000  MOBILIER DE LABORATOIRE EN BOIS

12 50 00       12500  MOBILIER

12 92 16       00000  PLANTES D'INTÉRIEUR


Division 13 INSTALLATIONS SPÉCIALES

Numéro    MF'95  Titre

13 34 19       13126  SYSTEMES DE CONSTRUCTION EN MÉTAL

13 34 23       13127  CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES


Division 14 SYSTEMES TRANSPORTEURS

Numéro    MF'95  Titre

14 12 00       14120  MONTE-PLATS ÉLECTRIQUES

14 20 03       00000  MONTE-CHARGE

14 20 06       00000  ASCENSEURS

14 31 00       14301  ESCALIERS MÉCANIQUES

14 32 00       14302  TROTTOIRS ROULANTS

14 42 00       14421  APPAREILS ÉLÉVATEURS POUR PERSONNES EN FAUTEUIL ROULANT

14 43 19       14331  PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES SUSPENDUES

14 43 21       14430  PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES HYDRAULIQUES


Division 21 LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Numéro    MF'95  Titre

21 05 01       15010  MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

21 05 05       00000  LUTTE CONTRE LES INCENDIES- EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

21 07 16       00000  CALORIFUGES POUR MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

21 07 19       00000  CALORIFUGES POUR TUYAUTERIES

21 12 01       15301  RÉSEAUX DE COLONNES MONTANTES ET DE ROBINETS ARMÉS

21 13 13       13930  SYSTEMES D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES SOUS EAU

21 13 16       13935  SYSTEMES D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES SOUS AIR

21 21 00.01  00000  SYSTEMES D'EXTINCTION AU GAZ CARBONIQUE, PAR SATURATION

21 21 00.02  00000  SYSTEMES D'EXTINCTION AU GAZ CARBONIQUE, PAR PROJECTION LOCALE

21 22 00       13965  SYSTEMES D'EXTINCTION A AGENT PROPRE

21 23 00       13966  SYSTEMES D'EXTINCTION PRÉCALCULÉS, A PRODUIT CHIMIQUE LIQUIDE

21 24 00       13971  Système précalculé d'extinction à poudre

21 30 00       13920  POMPES D'INCENDIE


Division 22 PLOMBERIE

Numéro    MF'95  Titre

22 05 00       00000  PLOMBERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

22 10 10       15440  PLOMBERIE - POMPES

22 11 16       00000  TUYAUTERIE D'EAU DOMESTIQUE

22 13 17       15151  TUYAUTERIES D'ÉVACUATION ET DE VENTILATION - FONTE ET CUIVRE

22 13 18       15152  TUYAUTERIES D'ÉVACUATION ET DE VENTILATION - PLASTIQUE

22 15 00       15211  RÉSEAUX D'AIR COMPRIMÉ POUR USAGE GÉNÉRAL

22 30 05       15480  CHAUFFE-EAU DOMESTIQUE

22 31 13       15461  ADOUCISSEURS D'EAU DOMESTIQUE - TYPE RÉSIDENTIEL

22 31 16       11250  ADOUCISSEURS D'EAU DOMESTIQUE - TYPE COMMERCIAL

22 42 01       15401  PLOMBERIE - APPAREILS SPÉCIAUX

22 42 03       15412  LAVABOS, W.-C. ET URINOIRS - TYPE COMMERCIAL

22 42 16       00000  ÉVIERS ET CUVIERS - TYPE COMMERCIAL

22 42 20       15413  BAIGNOIRES ET DOUCHES - TYPE COMMERCIAL

22 47 00       15414  FONTAINES ET REFROIDISSEURS D'EAU


Division 23 CHAUFFAGE, VENTILATION ET CONDITIONNEMENT D'AIR

Numéro    MF'95  Titre

23 05 00       00000  CVCA - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

23 05 01       15054  UTILISATION DES INSTALLATIONS ET DES SYSTEMES MÉCANIQUES D'UN BATIMENT PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

23 05 05       15101  INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

23 05 13       15053  EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MOTEURS D'APPAREILS DE CVCA

23 05 16       15125  LYRES ET COMPENSATEURS DE DILATATION POUR TUYAUTERIES DE CVCA

23 05 17       15051  SOUDAGE DE LA TUYAUTERIE

23 05 19       15121  APPAREILS ET ÉLÉMENTS DE MESURE POUR TUYAUTERIES DE CVCA

23 05 19.01  00000  THERMOMETRES ET MANOMETRES POUR TUYAUTERIES

23 05 23.01  00000  ROBINETTERIE - BRONZE

23 05 23.02  00000  Robinetterie - fonte

23 05 23.03  00000  ROBINETTERIE - ACIER MOULÉ

23 05 23.04  00000  ROBINETS A TOURNANT LUBRIFIÉ

23 05 23.05  00000  Vannes papillon

23 05 29       15061  SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA

23 05 33       15705  SYSTEMES DE TRAÇAGE THERMIQUE POUR TUYAUTERIES ET RÉSERVOIRS

23 05 48       15072  SYSTEMES ET DISPOSITIFS ANTIVIBRATOIRES ET PARASISMIQUES POUR TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA

23 05 49.01  00000  SYSTEMES DE PROTECTION PARASISMIQUE - BATIMENTS DE TYPE P2

23 05 53.01  00000  IDENTIFICATION DES RÉSEAUX ET DES APPAREILS MÉCANIQUES

23 05 93       15950  ESSAI, RÉGLAGE ET ÉQUILIBRAGE DE RÉSEAUX DE CVCA

23 05 94       15814  ESSAI SOUS PRESSION DES RÉSEAUX AÉRAULIQUES

23 07 13       15082  CALORIFUGES POUR CONDUITS D'AIR

23 08 01       15970  CONTROLE DE LA PERFORMANCE DE LA TUYAUTERIE DES SYSTEMES MÉCANIQUES

23 08 02       15095  NETTOYAGE ET MISE EN ROUTE DES RÉSEAUX DE TUYAUTERIE D'INSTALLATIONS MÉCANIQUES

23 09 33       15916  DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA

23 09 43       15920  DISPOSITIFS PNEUMATIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA

23 10 01       15201  MATÉRIEL DE STATION-SERVICE

23 11 13       15191  TUYAUTERIE DE MAZOUT POUR INSTALLATIONS

23 11 23       15192  TUYAUTERIE DE GAZ NATUREL POUR INSTALLATIONS

23 11 26       15193  TUYAUTERIE DE GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ POUR INSTALLATIONS

23 20 13       15189  RÉSEAUX DE TUYAUTERIE HAUTE PRESSION DE BATIMENTS ET D'INSTALLATIONS CENTRALES DE CR

23 21 13.01  00000  RÉSEAUX HYDRONIQUES - TUYAUTERIE EN CUIVRE, ROBINETTERIE ET RACCORDS CONNEXES

23 21 13.02  00000  RÉSEAUX HYDRONIQUES - TUYAUTERIE EN ACIER, ROBINETTERIE ET RACCORDS CONNEXES

23 21 13.03  00000  RÉSEAUX HYDRONIQUES - TUYAUTERIE A ÉLÉMENTS EMMANCHÉS A FORCE

23 21 14       15181  ACCESSOIRES POUR RÉSEAUX HYDRONIQUES

23 21 23       15131  POMPES POUR RÉSEAUX HYDRONIQUES

23 22 13       15185  TUYAUTERIE - RÉSEAUX DE VAPEUR ET DE CONDENSATS

23 22 14       15186  ACCESSOIRES POUR RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE VAPEUR

23 22 23       15132  POMPES - RÉSEAUX DE VAPEUR ET DE CONDENSATS

23 23 00       15187  RÉSEAUX FRIGORIFIQUES - TUYAUTERIE

23 25 00       15188  TRAITEMENT DE L'EAU DES INSTALLATIONS DE CVCA

23 31 13.01  00000  CONDUITS D'AIR MÉTALLIQUES - BASSE PRESSION, JUSQU'A 500 PA

23 31 13.02  00000  CONDUITS D'AIR MÉTALLIQUES - HAUTE PRESSION, JUSQU'A 2500 PA

23 32 48       15825  ATTÉNUATEURS ACOUSTIQUES

23 33 00       15820  ACCESSOIRES POUR CONDUITS D'AIR

23 33 14       15821  REGISTRES D'ÉQUILIBRAGE

23 33 15       15822  REGISTRES DE RÉGLAGE

23 33 16       15823  REGISTRES ET CLAPETS COUPE-FEU ET DE FUMÉE

23 33 46       15813  CONDUITS D'AIR FLEXIBLES

23 33 53       15084  REVETEMENTS INTÉRIEURS POUR CONDUITS D'AIR

23 34 00       15831  VENTILATEURS POUR INSTALLATIONS DE CVCA

23 34 24       15832  VENTILATEURS D'USAGE DOMESTIQUE

23 34 25       15833  VENTILATEURS D'EXTRACTION MONOBLOC, DE TYPES MURAL ET DE TOITURE

23 35 16       15808  SYSTEMES D'ÉVACUATION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT

23 36 00       15840  ÉLÉMENTS TERMINAUX DE RÉSEAUX AÉRAULIQUES

23 37 13       15852  DIFFUSEURS, REGISTRES ET GRILLES

23 37 20       15851  LOUVRES, PRISES D'AIR ET AUTRES ÉVENTS

23 38 13       15807  HOTTES DE CUISINE - TYPE COMMERCIAL

23 38 17       15805  Hottes et systèmes d'extraction de vapeurs d'acide perchlorique - Inox

23 38 18       15806  Hottes et systèmes d'extraction de vapeurs d'acide perchlorique - Plastique

23 44 00       15861  FILTRES A AIR DE CVCA

23 51 00       15551  CHEMINÉES, CARNEAUX ET CONDUITS DE FUMÉE

23 52 00       15510  CHAUDIERES DE CHAUFFAGE

23 54 13       15532  GÉNÉRATEURS-PULSEURS D'AIR CHAUD A RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

23 54 16       15531  GÉNÉRATEURS-PULSEURS D'AIR CHAUD, A COMBUSTIBLE

23 55 01       15824  BATTERIES DE RÉCHAUFFAGE POUR INSTALLATION EN CONDUIT D'AIR

23 56 13.01  00000  Capteurs solaires plans

23 57 00       15710  ÉCHANGEURS DE CHALEUR POUR INSTALLATIONS DE CVCA

23 64 13       15623  GROUPES REFROIDISSEURS D'EAU A ABSORPTION

23 64 16       15622  GROUPES REFROIDISSEURS D'EAU A COMPRESSEUR CENTRIFUGE

23 64 19       15621  GROUPES REFROIDISSEURS D'EAU A COMPRESSEUR ALTERNATIF

23 64 26       15624  GROUPES REFROIDISSEURS D'EAU A COMPRESSEUR A VIS

23 65 10       15661  CONDENSEURS, REFROIDISSEURS ET TOURS DE REFROIDISSEMENT

23 65 16       15641  TOURS DE REFROIDISSEMENT A TIRAGE NATUREL

23 72 00       15781  SYSTEMES DE RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE AIR-AIR

23 73 10       15721  TRAITEMENT DE L'AIR - ENSEMBLES DE BLOCS AUTONOMES

23 73 11       15722  TRAITEMENT DE L'AIR - APPAREILS MONOBLOC

23 74 00       15732  GROUPES DE CONDITIONNEMENT D'AIR POUR MONTAGE A L'EXTÉRIEUR

23 81 23       15731  Systèmes de conditionnement d'air pour salles d'ordinateur(s)

23 81 40       15740  Pompes à chaleur à air et à eau

23 82 19       15701  VENTILO-CONVECTEURS

23 82 20       15702  ÉCHANGEURS-PULSEURS D'AIR CHAUD

23 82 21       15703  APPAREILS DE CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT, A RÉGULATION INCRÉMENTALE

23 82 23       15767  Unités de ventilation

23 82 33.01  00000  Convecteurs - Type résidentiel

23 82 33.02  00000  Convecteurs - Type commercial

23 82 33.03  00000  CONVECTEURS SOUSHABILLAGE

23 82 36       15762  RADIATEURS A TUBES AILETÉS

23 82 39       15765  AÉROTHERMES

23 82 39.01  00000  AÉROTHERMES ÉLECTRIQUES

23 82 39.02  00000  CHAUFFE-LIQUIDES

23 83 00       15761  RADIATEURS DE CHAUFFAGE

23 83 00.01  00000  Radiateurs de chauffage électriques, à infrarouge

23 83 13       15704  CABLES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS POUR SYSTEMES DE CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT

23 83 13.01  00000  CABLES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS POUR SYSTEMES DE FONTE DE NEIGE

23 83 13.02  00000  CABLES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS POUR PLANCHERS CHAUFFANTS

23 84 13       15751  HUMIDIFICATEURS


Division 25 AUTOMATISATION INTÉGRÉE

Numéro    MF'95  Titre

25 01 11       13832  SGE - DÉMARRAGE, VÉRIFICATION ET MISE EN SERVICE

25 01 12       13835  SGE - FORMATION

25 05 01       13830  SGE - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

25 05 02       13831  SGE - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE ET PROCESSUS D'EXAMEN

25 05 03       13834  SGE - DOSSIER DE PROJET

25 05 54       13836  SGE - IDENTIFICATION DU MATÉRIEL

25 08 20       13833  SGE - Garantie et maintenance

25 10 01       13840  SGE - RÉSEAUX LOCAUX (LAN)

25 10 02       13841  SGE - POSTES DE TRAVAIL

25 30 01       13842  SGE - CONTROLEURS DE BATIMENTS

25 30 02       13844  SGE - INSTRUMENTATION LOCALE

25 90 01       13846  SGE - EXIGENCES PARTICULIERES AU SITE ET SÉQUENCES DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES


Division 26 ÉLECTRICITÉ

Numéro    MF'95  Titre

26 05 00       16010  ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

26 05 14       16121  CABLES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET CONDUCTEURS AÉRIENS (1001 V)

26 05 20       16151  CONNECTEURS POUR CABLES ET BOITES 0-1000 V

26 05 21       16122  FILS ET CABLES (0 - 1000 V)

26 05 22       16153  CONNECTEURS ET TERMINAISONS DE CABLES

26 05 27       16061  MISE A LA TERRE DU PRIMAIRE

26 05 28       16062  MISE A LA TERRE DU SECONDAIRE

26 05 29       16071  Supports et suspensions pour installations électriques

26 05 31       16131  ARMOIRES ET BOITES DE JONCTION, DE TIRAGE ET DE RÉPARTITION

26 05 32       16132  BOITES DE SORTIE, DE DÉRIVATION ET ACCESSOIRES

26 05 33       16152  Boîtes, canalisations et caniveaux pour installations électriques

26 05 33.01  00000  CANALISATIONS EN SAILLIE/D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

26 05 34       16133  CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS DE CONDUITS

26 05 36       16135  CHEMINS DE CABLES POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

26 05 37       16136  GOULOTTES GUIDE-FILS ET CANIVEAUX AUXILIAIRES

26 05 38       16137  CANIVEAUX ET ACCESSOIRES DE PLANCHER MÉTALLIQUE CELLULAIRE

26 05 39       16113  Canalisations sous plancher pour installations électriques

26 05 43.01  00000  POSE DE CABLES EN TRANCHÉE ET EN CONDUITS

26 05 80       16221  MOTEURS FRACTIONNAIRES (PUISSANCE INFÉRIEURE A 1 HP)

26 05 81       16222  MOTEURS DE 0.746 A 149 KW

26 06 31       16234  GROUPES ÉLECTROGENES A MOTEUR DIESEL - ANNEXE A - FICHE TECHNIQUE

26 09 23.01  00000  APPAREILS DE COMPTAGE ET APPAREILS DE MESURE DE TABLEAUX DE COMMUTATION

26 09 23.02  00000  Commandes photoélectriques d'éclairage

26 09 23.03  00000  COMMANDE D'ÉCLAIRAGE - GRADATION - APPAREILS A INCANDESCENCE

26 09 23.04  00000  Commande d'éclairage - Gradation - Appareils fluorescents

26 09 24       13811  COMMANDES D'ÉCLAIRAGE BASSE TENSION

26 09 43       16127  Commande d'éclairage en réseau

26 11 00.01  00000  POSTES DE TRANSFORMATION EXTÉRIEURS, JUSQU'A 15 KV

26 11 13.01  00000  POSTES DE TRANSFORMATION PRÉFABRIQUÉS, JUSQU'A 15 KV

26 12 13       16274  TRANSFORMATEURS A DIÉLECTRIQUE LIQUIDE, MOYENNE TENSION

26 12 16       16275  Transformateurs secs, moyenne tension

26 12 16.01  00000  TRANSFORMATEURS SECS - PRIMAIRE JUSQU'A 600 V

26 12 19       16276  TRANSFORMATEURS SUR SOCLE, A DIÉLECTRIQUE LIQUIDE, MOYENNE TENSION

26 12 19.01  00000  TRANSFORMATEURS (ISOLÉS ET PROTÉGÉS) MONTÉS SUR SOCLE, POUR AIDES VISUELLES

26 12 21       16273  APPAREILLAGE DE CHAMBRES DE TRANSFORMATEURS, JUSQU'A 15 KV

26 13 01       16325  SECTIONNEURS D'ISOLEMENT, JUSQU'A 15 KV

26 13 17       16327  INTERRUPTEURS PLEINE CHARGE, JUSQU'A 15 kV

26 13 18       16341  APPAREILLAGE PRIMAIRE DE COMMUTATION, JUSQU'A 15 KV

26 18 14       16326  COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES ET FUSIBLES, POUR INSTALLATIONS EXTÉRIEURES

26 18 26       16322  Disjoncteurs-réenclencheurs à moyenne tension

26 18 39.01  00000  RÉGULATEURS DE MOTEURS - DE 2000 A 5000 VOLTS (POUR ENDROITS NON DANGEREUX)

26 18 41       16323  SYSTEMES DE VERROUILLAGE

26 22 19       16461  Transformateurs de mesure

26 23 00       16431  Appareillage de commutation basse tension

26 24 01       16401  MATÉRIEL DE BRANCHEMENT

26 24 02       16402  TABLEAUX DE BRANCHEMENT

26 24 13       16321  TABLEAUX DE COMMUTATION

26 24 13.01  00000  TABLEAUX DE COMMUTATION DE GÉNÉRATRICE - JUSQU'A 600 V

26 24 13.02  00000  TABLEAU DE COMMUTATION DE GÉNÉRATRICE - PLUS DE 600 V

26 24 16.01  00000  PANNEAUX DE DISTRIBUTION A DISJONCTEURS

26 24 16.02  00000  PANNEAUX DE DISTRIBUTION A INTERRUPTEURS ET FUSIBLES

26 24 19       16225  CENTRES DE COMMANDE DE MOTEURS

26 25 00       16451  Barres blindées

26 27 10       16126  SYSTEME DE CABLAGE MODULAIRE

26 27 16       16161  ARMOIRES POUR ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

26 27 19       16139  Éléments à sorties multiples

26 27 23       16138  POTEAUX DE BRANCHEMENT INTÉRIEUR

26 27 26       16141  DISPOSITIFS DE CABLAGE

26 27 73       13071  Carillons de porte

26 28 13.01  00000  FUSIBLES - BASSE TENSION

26 28 13.02  00000  INTERRUPTEURS DE CHARGE ET FUSIBLES, POUR INSTALLATIONS EXTÉRIEURES

26 28 16.01  00000  DISJONCTEURS DANS L'AIR

26 28 16.02  00000  DISJONCTEURS SOUS BOITIER MOULÉ

26 28 18       16492  PROTECTION CONTRE LES FUITES A LA TERRE

26 28 20       16493  DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES FUITES A LA TERRE - CLASSE A

26 28 22       16413  INTERRUPTEURS-SECTIONNEURS

26 28 23       16414  INTERRUPTEURS A FUSIBLES ET SANS FUSIBLES

26 29 01       16421  CONTACTEURS

26 29 02       16422  Commandes de pompes d'incendie

26 29 03       16423  DISPOSITIFS DE COMMANDE

26 29 10       16223  DÉMARREURS JUSQU'A 600V

26 32 13.01  00000  GROUPES ÉLECTROGENES A MOTEUR DIESEL

26 32 13.02  00000  GROUPES ÉLECTROGENES JUSQU'A 30 KW

26 32 13.03  00000  INSTALLATION DES GROUPES ÉLECTROGENES

26 32 13.04  00000  Groupes électrogènes à moteur diesel refroidi par liquide

26 32 13.05  00000  Groupes électrogènes à moteur diesel refroidi par air

26 32 13.07  00000  GROUPES ÉLECTROGENES A MOTEUR DIESEL - ANNEXE B - ESSAIS EN USINE

26 33 16       16241  BATTERIES ET SUPPORTS

26 33 43       16262  CHARGEURS DE BATTERIES D'ACCUMULATEURS

26 33 53       16261  ALIMENTATION STATIQUE SANS INTERRUPTION (ASI)

26 33 54       16302  ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE, POUR SALLES D'OPÉRATION D'HOPITAUX

26 35 33       16281  DISPOSITIFS DE CORRECTION DU FACTEUR DE PUISSANCE

26 36 23       16301  APPAREILLAGE AUTOMATIQUE DE COMMUTATION DE CHARGE

26 41 00.01  00000  PARAFOUDRES DU PRIMAIRE

26 41 00.02  00000  PARAFOUDRES DU SECONDAIRE

26 41 13       13100  Protection des constructions contre la foudre

26 42 00       13110  Protection cathodique

26 42 00.01  00000  RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE PROTECTION CATHODIQUE

26 50 00       16505  ÉCLAIRAGE

26 52 00       00000  ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

26 52 00.01  00000  SYSTEME CENTRAL D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

26 53 00       16531  INDICATEURS LUMINEUX DE SORTIE

26 55 33.01  00000  Phares de danger (rouges)

26 55 36       16561  Feux d'obstacles (rouges)

26 55 36.01  00000  Feux à éclats blancs pour balisage lumineux d'obstacles, M.I.

26 56 14       16539  Assemblage et érection de tours en aluminium

26 56 19       16550  Éclairage routier


Division 27 COMMUNICATIONS

Numéro    MF'95  Titre

27 05 13       16123  Télécommunications -Branchements d'abonné

27 05 26       00000  MISE A LA TERRE ET MISE A LA MASSE DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

27 05 28       16702  Canalisations pour réseaux de télécommunications

27 10 05       00000  CABLAGE STRUCTURÉ POUR RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

27 11 20       16211  BORNES ET CONNECTEURS POUR CABLES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS - BRANCHEMENT D'ABONNÉ

27 31 00       16720  Appareillage de commutation et d'acheminement pour systèmes téléphoniques

27 51 16       16724  Systèmes de sonorisation

27 51 23       16723  Systèmes d'intercom et de diffusion de programmes

27 52 24       16722  Systèmes de communication pour hôpitaux

27 53 13       13801  Systèmes d'horloge

27 53 20       16851  ANTENNES COLLECTIVES DE TÉLÉVISION


Division 28 SÉCURITÉ ET PROTECTION ÉLECTRONIQUES

Numéro    MF'95  Titre

28 13 00       13706  Contrôle d'accès

28 13 19       13701  Infrastructure pour systèmes de contrôle d'accès

28 13 27       13702  Système de surveillance des portes

28 13 28       13703  Système de portier électronique

28 16 00       13705  Détection d'intrusion

28 23 00       13704  Vidéosurveillance

28 31 00       00000  DÉTECTION ET ALARME INCENDIE

28 31 00.01  00000  Système multiplex d'alarme incendie

28 31 00.02  00000  Systèmes multiplex d'alarme incendie et de communication phonique


Division 31 TERRASSEMENTS

Numéro    MF'95  Titre

31 00 00.01  00000  TERRASSEMENT - VERSION ABRÉGÉE

31 00 99       00000  TERRASSEMENT - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

31 04 31       02250  OUVRAGES HISTORIQUES - ÉTAIEMENT/CONTREVENTEMENT ET REPRISE EN SOUS-OEUVRE

31 05 10       02702  MASSE VOLUMIQUE SECHE MAXIMALE CORRIGÉE - MATÉRIAUX DE REMBLAI

31 05 16       00000  Granulats

31 09 16.01  00000  GABARITS POUR BATTAGE DE PIEUX

31 09 16.28  00000  ESSAIS DE PIEUX

31 11 00       02231  DÉFRICHEMENT ET ESSOUCHEMENT

31 14 13       02233  DÉCAPAGE ET MISE EN DÉPOT DU SOL

31 22 13       02311  Travaux de nivellement sommaire

31 22 14       02312  TRAVAUX DE NIVELLEMENT D'AÉRODROMES

31 22 16.13  00000  REPROFILAGE DE LA COUCHE DE FORME D'UNE CHAUSSÉE

31 23 16.26  00000  Excavation dans le roc

31 23 33.01  00000  EXCAVATION, CREUSAGE DE TRANCHÉES ET REMBLAYAGE

31 24 13       02317  REMBLAIS ROUTIERS

31 31 19.13  00000  LUTTE CHIMIQUE CONTRE LA VÉGÉTATION INDÉSIRABLE

31 32 13.19  00000  STABILISATION DES SOLS A LA CHAUX

31 32 19.01  00000  GÉOTEXTILES

31 32 19.02  00000  GÉOMEMBRANES

31 32 19.13  00000  STABILISATION DES SOLS AU MOYEN DE GÉOGRILLES

31 36 00       02372  Gabions

31 36 19       02373  MATELAS-GABIONS

31 37 00       02371  Perrés

31 53 13.01  00000  CAISSONS A CLAIRE-VOIE, EN BOIS

31 61 13       02451  FONDATIONS SUR PIEUX - EXIGENCES GÉNÉRALES

31 62 13.19  00000  PIEUX EN BÉTON PRÉFABRIQUÉS

31 62 16.13  00000  PALPLANCHES D'ACIER

31 62 16.14  00000  OUVRAGES CELLULAIRES EN PALPLANCHES D'ACIER

31 62 16.16  00000  PIEUX EN ACIER A SECTION EN H

31 62 16.19  00000  PIEUX A TUBE D'ACIER

31 62 19       02457  PIEUX EN BOIS

31 63 19       02476  Pieux forés ancrés par injection de scellement

31 63 19.13  00000  SYSTEMES D'ANCRAGE DE PIEUX PAR INJECTION DE SCELLEMENT

31 63 23       02465  PIEUX EN BÉTON FORÉS

31 63 24       02454  PIEUX BATTUS PILONNÉS EN BÉTON, A BASE ÉLARGIE

31 63 26.16  00000  CAISSONS EN BÉTON POUR TRAVAUX MARITIMES


Division 32 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Numéro    MF'95  Titre

32 01 11.01  00000  Nettoyage des chaussées et enlèvement des marquages de chaussées

32 01 11.02  00000  NETTOYAGE ET COLMATAGE DES FISSURES DE CHAUSSÉE

32 01 13.01  00000  Enduits superficiels - Structure monocouche

32 01 13.02  00000  Enduits superficiels - Structure multicouche

32 01 16.01  00000  Rainurage des revêtements de chaussée souples

32 01 16.13  00000  REPROFILAGE DE CHAUSSÉES BITUMINEUSES

32 01 18       02982  ÉVIDEMENT ET SCELLEMENT DES FISSURES DE CHAUSSÉE

32 01 90.33  00000  PRÉSERVATION DES ARBRES ET DES ARBUSTES

32 11 16.01  00000  Couche de fondation granulaire

32 11 17       02748  REPROFILAGE DE PLATES-FORMES GRANULAIRES DE CHAUSSÉE

32 11 23       02721  Couche de base granulaire

32 11 33       00000  COUCHES DE BASE STABILISÉES AU CIMENT

32 12 10       02703  Essai d'immersion Marshall - Mélanges bitumineux

32 12 13.16  00000  COUCHES DE BITUME D'ACCROCHAGE

32 12 13.23  00000  COUCHE DE BITUME D'IMPRÉGNATION

32 12 16       02741  Revêtements de chaussée bitumineux

32 12 16.01  00000  Revêtements de chaussée bitumineux (Version abrégée)

32 12 16.02  00000  Revêtements bitumineux aux abords des bâtiments

32 12 16.16  00000  Revêtements de chaussée bitumineux pour couches d'usure - Malaxage en centrale

32 12 36.14  00000  Couche de scellement au coulis bitumineux

32 12 36.16  00000  Couches de scellement au brai de houille

32 13 13       02752  REVETEMENTS DE CHAUSSÉE EN BÉTON

32 13 13.01  00000  REVETEMENTS EN BÉTON AUX ABORDS DES BATIMENTS

32 13 13.17  00000  REVETEMENTS EN BÉTON COMPACTÉ

32 14 10       02785  Pavages sur lit de sable

32 14 13       02751  REVETEMENTS EN PAVÉS DE BÉTON PRÉFABRIQUÉS

32 15 40       02731  Revêtements de sols extérieurs en pierre concassée

32 15 60       02362  Lutte contre la poussière (routes)

32 16 15       02770  TROTTOIRS, BORDURES ET CANIVEAUX EN BÉTON

32 17 23       02761  Marquages des chaussées

32 21 00.01  00000  Pompes de puits

32 31 13       02821  CLOTURES ET BARRIERES GRILLAGÉES

32 31 26       02822  CLOTURES ET BARRIERES EN FIL MÉTALLIQUE

32 32 13.13  00000  Stations monobloc de relevage des eaux usées, avec fosse d'aspiration

32 32 26       02832  Murs caissons métalliques

32 32 34       02831  Murs de soutènement en sol renforcé

32 37 00       02870  Mobilier urbain

32 91 19.13  00000  MISE EN PLACE DE TERRE VÉGÉTALE ET NIVELLEMENT DE FINITION

32 91 19.14  00000  MISE EN PLACE DE TERRE VÉGÉTALE SUR TOITURES VÉGÉTALISÉES

32 92 19.13  00000  ENSEMENCEMENT MÉCANIQUE

32 92 19.16  00000  ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE

32 92 23       02933  GAZONNEMENT

32 93 10       02906  PLANTATION D'ARBRES, D'ARBUSTES ET DE COUVRE-SOLS VÉGÉTAUX

32 93 43.01  00000  TAILLE DES ARBRES


Division 33 SERVICES D'UTILITÉS

Numéro    MF'95  Titre

33 05 13       00000  REGARDS DE VISITE ET BOUCHES D'ÉGOUT

33 05 13.03  00000  RÉSEAUX THERMIQUES - REGARDS DE VISITE PRÉFABRIQUÉS, EN ACIER

33 07 13       00000  Réseaux thermiques - Calorifuges pour tuyauteries

33 07 16       00000  SYSTEMES DE TUYAUTERIE CALORIFUGÉE EN USINE, POUR RÉSEAUX D'UTILITÉS

33 11 16       02511  Réseaux de distribution d'eau

33 11 16.01  00000  Branchement d'eau général

33 21 00       00000  Puits d'alimentation en eau

33 31 13       02530  Réseaux publics d'égout sanitaire

33 34 00       02531  Réseaux d'égout sanitaire - Conduites forcées

33 36 00       02541  Fosses septiques

33 36 33       02542  Champs d'épandage

33 41 00       02630  Tuyauterie d'évacuation des eaux pluviales

33 42 13       02641  TUYAUX POUR PONCEAUX

33 46 13.01  00000  DRAINAGE DES FONDATIONS ET DU DESSOUS DES DALLES

33 46 16       00000  Tuyauterie de drainage souterrain

33 46 16.01  00000  SCELLEMENT AU BITUME DES REMBLAIS SUR DRAINS

33 47 23       02661  BASSINS DE STABILISATION DES EAUX USÉES

33 56 13       13202  Réservoirs hors sol de stockage de combustible

33 56 16       13201  Réservoirs souterrains de stockage de combustible

33 65 13       02551  RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION EN ACIER

33 65 16       02552  RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION EN PVC/PRV

33 65 26       02556  RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE TUYAUTERIE CALORIFUGÉE A CHEMISAGE DE PLASTIQUE

33 65 29       02557  Réseaux thermiques - Tuyauterie enterrée, avec calorifuge pulvérulent

33 65 33       02554  RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE TUYAUTERIE SOUS GAINE ASSÉCHABLE ET TESTABLE

33 65 43       02558  RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE TUYAUTERIE EN GALERIE D'ACIER

33 65 46       02560  RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE EN CANIVEAU

33 65 73       02581  GROUPES DE CANALISATIONS ENCASTRÉES DANS LE BÉTON ET PUITS D'ACCES EN BÉTON

33 65 76       02582  CONDUITS ÉLECTRIQUES D'USAGE SOUTERRAIN POUR ENFOUISSEMENT DIRECT

33 71 16.01  00000  DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - LIGNES MONTÉES SUR POTEAUX ET ACCESSOIRES CONNEXES

33 71 73.01  00000  DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - BRANCHEMENTS AÉRIENS

33 71 73.02  00000  DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - BRANCHEMENTS SOUTERRAINS


Division 34VAR TRANSPORTS - VARIOUS

Numéro    MF'95  Titre

34 71 13.01  00000  Sécurité routière - Glissières en béton

34 71 13.21  00000  Sécurité routière - Poteaux indicateurs

34 71 13.22  00000  Sécurité routière - Délinéateurs sur poteaux

34 71 13.25  00000  Sécurité routière - Glissières en profilés en W

34 71 13.27  00000  Sécurité routière - Glissières en câbles

34 71 13.28  00000  Sécurité routière - Glissières en profilés carrés ou rectangulaires

34 72 16       02705  EMBRANCHEMENT FERROVIAIRE

34 77 13       14731  Passerelles d'embarquement


Division 34ENG TRANSPORTS - GÉNIE

Numéro    MF'95  Titre

34 43 10       16521  Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales

34 43 10.01  00000  Panneaux lumineux de guidage de la circulation au sol

34 43 13.13  00000  Feux d'identification de pistes d'aérodrome

34 43 13.16  00000  Balisage lumineux d'aérodrome - Feux lumineux encastrés de balisage des pistes et des voie de circulation

34 43 13.19  00000  Feux hors sol de bord de piste

34 43 16.19  00000  Balisage lumineux d'aérodrome - Indicateur visuel de pente d'approche (système VASI)

34 43 16.23  00000  Balisage lumineux d'aérodrome - Dispositif lumineux d'approche de précision à feux indicateurs d'axe de piste

34 43 16.26  00000  Balisage lumineux d'aérodrome - Dispositif lumineux d'approche omnidirectionnel

34 43 16.29  00000  Balisage lumineux d'aérodrome - Dispositif d'approche à basse intensité

34 43 16.34  00000  Balisage lumineux d'aérodrome - Dispositif d'approche à haute intensité et à intensité variable

34 43 16.36  00000  Balisage lumineux d'aérodrome - Indicateur de trajectoire d'approche de précision (système PAPI)

34 43 23.16  00000  Manches à vent pour aérodromes

34 43 23.19  00000  PHARES ROTATIFS

34 43 23.43  00000  Éclairage des aires de trafic d'aérodrome

34 43 26.13  00000  Matériel de commande d'éclairage d'aérodrome

34 43 26.16  00000  Commandes programmables d'éclairage d'aérodrome

34 43 26.23  00000  Balisage lumineux d'aérodrome - Régulateurs

34 43 32       16525  ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR PAR PROJECTEURS

34 73 16.13  00000  MISE A LA TERRE - PROTECTION DES AÉRONEFS CONTRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE


Division 35 VOIES D'EAU ET OUVRAGES MARITIMES

Numéro    MF'95  Titre

35 20 23       02325  Dragage

35 31 19       02393  OUVRAGES DE PROTECTION

35 31 23.13  00000  Brise-lames en enrochements

35 42 19       02379  Préservation des cours d'eau

35 42 60       02326  Entretien de cours d'eau

35 51 23       02392  FLOTTEURS

35 59 13.19  00000  Défenses d'accostage en caoutchouc

35 59 29       02391  DISPOSITIFS D'AMARRAGE


Division 42-44 CHAUFFAGE, REFROIDISSEMENT ET SÉCHAGE; LUTTE CONTRE LA POLLUTION

Numéro    MF'95  Titre

42 20 00       15601  ÉQUIPEMENT FRIGORIFIQUE INDUSTRIEL

44 41 13       11201  STATIONS COMMERCIALES DE TRAITEMENT DES EAUX


Ensemble des sections BASÉES SUR LA PERFORMANCE - ARCHITECTURE

Numér  MF*2004  Titre

A1010       01 82 60  FONDATIONS

A1030       01 82 65  DALLES SUR SOL (PERFORMANCE)

A2010       01 82 50  Travaux d'excavation - Sous-sols de bâtiments

A2020       01 82 70  MURS DE SOUS-SOL

B1010       01 83 50  PLANCHERS

B1020       01 83 55  TOITURES

B2010       01 83 60  MURS EXTÉRIEURS

B2020       01 83 65  FENETRES EXTÉRIEURES

B2030       01 83 70  PORTES EXTÉRIEURES

B3010       01 83 80  COUVERTURES

B3020       01 83 85  OUVERTURES EN TOITURE

C1010       01 84 50  CLOISONS INTÉRIEURES (PERFORMANCE)

C2012       01 84 55  ESCALIERS INTÉRIEURS

C3012       01 84 83  REVETEMENTS MURAUX A BASE DE RÉSINES ÉPOXYDIQUES

C3015       01 84 80  PLAFONDS

C3025       01 84 75  REVETEMENTS DE SOL SOUPLES D'INTÉRIEUR

C3026       01 84 70  Revêtements de sol rigides d'intérieur (performance)

C3027       01 84 71  REVETEMENTS DE SOL A BASE DE RÉSINES ÉPOXYDIQUES

C3040       01 84 85  Peinturage - Travaux à neuf

D1012       01 85 70  MONTE-CHARGE

D1013       01 85 50  ASCENSEURS

D2010       01 86 42  APPAREILS SANITAIRES

E2010       01 87 50  Éléments fixes d'ornement et de mobilier

E2020       01 87 55  ÉLÉMENTS AMOVIBLES DE MOBILIER ET ACCESSOIRES CONNEXES

G1010       01 89 50  TRAVAUX DE DÉFRICHEMENT

G1020       01 89 55  Travaux de démolition et de relocalisation

G1030       01 89 60  TRAVAUX DE TERRASSEMENT

G2010       01 89 70  Revêtements de chaussées

G2020       01 89 76  Revêtements pour aires de stationnement

G2030       01 89 78  Revêtements pour allées piétonnes (performance)

G2040       01 89 65  Travaux d'aménagement du terrain

G2050       01 89 80  AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS


Ensemble des sections BASÉES SUR LA PERFORMANCE - CIVIL

Numér  MF*2004  Titre

D1000       01 81 16  Critères de conception environnementaux

D1012       01 85 70  MONTE-CHARGE

D1013       01 85 50  ASCENSEURS

D2010       01 86 42  APPAREILS SANITAIRES

D2020       01 86 40  RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU DOMESTIQUE

D2030       01 86 44  RÉSEAUX D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES

D2040       01 86 46  RÉSEAUX D'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

D2050       01 86 48  RÉSEAUX DE PLOMBERIE DIVERS

D3000       01 86 50  CVCA - EXIGENCES DE CONCEPTION

D3010       01 86 51  ALIMENTATION EN ÉNERGIE

D3020       01 86 53  CVCA - MATÉRIEL DE PRODUCTION DE CHALEUR

D3030       01 86 54  CVCA - MATÉRIEL DE PRODUCTION DE FROID

D3040       01 86 55  CVCA - RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

D3050       01 86 56  CVCA - APPAREILS MONOBLOCS TERMINAUX

D3060       01 86 70  CVCA - DISPOSITIFS DE COMMANDE/RÉGULATION ET INSTRUMENTATION

D3070       01 86 59  CVCA -Appareils et systèmes divers

D3080       01 86 75  ESSAI, RÉGLAGE ET ÉQUILIBRAGE

D4010       01 86 60  SYSTEMES D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES

D4020       01 86 61  RÉSEAUX DE COLONNES MONTANTES ET DE ROBINETS ARMÉS

D4030       01 86 65  MATÉRIEL SPÉCIAL DE PROTECTION INCENDIE

D4040       01 86 69  AUTRES SYSTEMES D'EXTINCTION D'INCENDIE

D5000       01 86 80  ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES

D5010       01 86 82  INSTALLATION ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION ET DISTRIBUTION

D5020       01 86 84  ÉCLAIRAGE - MATÉRIEL ET CABLAGE DE DÉRIVATION

D5030       01 86 86  COMMUNICATIONS ET SÉCURITÉ

D5050       01 86 88  INSTALLATION ÉLECTRIQUE - CONTROLES, COMMANDES ET APPAREILS DE MESURE


Ensemble des sections ARCHITECTURAL

Numéro    MF'95  Titre

                            AJOUTER DIVISION 00-13

                            AJOUTER DIVISION PBARC - Ensemble des sections BASÉES SUR LA PERFORMANCE - ARCHITECTURE

                            AJOUTER DIVISION 14 - SYSTEMES TRANSPORTEURS

                            AJOUTER DIVISION 31 - TERRASSEMENTS

                            AJOUTER DIVISION 32 - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

                            AJOUTER DIVISION 33 - SERVICES D'UTILITÉS


Ensemble des sections ARCHITECTURE DE PAYSAGE

Numéro    MF'95  Titre

02 61 00.01  00000  ASSAINISSEMENT DES SOLS

02 65 00       02115  ENLEVEMENT DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE SOUTERRAINS

02 84 00       13285  ASSAINISSEMENT - PCB (POLYCHLOROBIPHÉNYLES)

03 10 00       03100  COFFRAGES ET ACCESSOIRES POUR BÉTON

03 11 19       03131  Coffrages isolants pour béton

03 20 00       03200  ARMATURES POUR BÉTON

03 30 00       03300  BÉTON COULÉ EN PLACE

03 30 00.01  00000  BÉTON COULÉ EN PLACE (VERSION ABRÉGÉE)

03 37 13       03371  BÉTON PROJETÉ

03 45 00       03450  Éléments préfabriqués en béton architectural

03 48 00       03481  Ouvrages spéciaux préfabriqués en béton

05 41 00       05411  OSSATURES PORTEUSES A POTEAUX MÉTALLIQUES

06 05 73       06070  TRAITEMENT DU BOIS

06 10 00       06100  CHARPENTERIE

06 10 00.01  00000  CHARPENTERIE (VERSION ABRÉGÉE)

06 15 00       06150  PLATELAGES EN BOIS

07 12 13       00000  REVETEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ A MEMBRANE BITUMINEUSES MULTICOUCHE - ASPHALTE

07 13 52       00000  REVETEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ A MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ

07 55 63       NEAU  COUVERTURES A MEMBRANE PROTÉGÉE - TOITURES VÉGÉTALISÉES

08 87 53       12497  FILMS DE SÉCURITÉ

09 91 13       09912  PEINTURES - TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS

09 91 13.01  00000  PEINTURES - TRAVAUX DE REMISE A NEUF EXTÉRIEURS

09 91 99       00000  PEINTURES - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

10 75 00       10350  MATS DE DRAPEAU

12 92 16       00000  PLANTES D'INTÉRIEUR

13 34 23       13127  CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

31 00 00.01  00000  TERRASSEMENT - VERSION ABRÉGÉE

31 00 99       00000  TERRASSEMENT - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

31 11 00       02231  DÉFRICHEMENT ET ESSOUCHEMENT

31 14 13       02233  DÉCAPAGE ET MISE EN DÉPOT DU SOL

31 22 13       02311  Travaux de nivellement sommaire

31 23 33.01  00000  EXCAVATION, CREUSAGE DE TRANCHÉES ET REMBLAYAGE

31 31 19.13  00000  LUTTE CHIMIQUE CONTRE LA VÉGÉTATION INDÉSIRABLE

31 32 19.01  00000  GÉOTEXTILES

31 32 19.02  00000  GÉOMEMBRANES

31 32 19.13  00000  STABILISATION DES SOLS AU MOYEN DE GÉOGRILLES

32 01 11.01  00000  Nettoyage des chaussées et enlèvement des marquages de chaussées

32 01 13.01  00000  Enduits superficiels - Structure monocouche

32 01 13.02  00000  Enduits superficiels - Structure multicouche

32 11 16.01  00000  Couche de fondation granulaire

32 11 23       02721  Couche de base granulaire

32 12 16       02741  Revêtements de chaussée bitumineux

32 12 16.01  00000  Revêtements de chaussée bitumineux (Version abrégée)

32 12 16.02  00000  Revêtements bitumineux aux abords des bâtiments

32 13 13.01  00000  REVETEMENTS EN BÉTON AUX ABORDS DES BATIMENTS

32 13 13.17  00000  REVETEMENTS EN BÉTON COMPACTÉ

32 15 40       02731  Revêtements de sols extérieurs en pierre concassée

32 16 15       02770  TROTTOIRS, BORDURES ET CANIVEAUX EN BÉTON

32 17 23       02761  Marquages des chaussées

32 31 13       02821  CLOTURES ET BARRIERES GRILLAGÉES

32 31 26       02822  CLOTURES ET BARRIERES EN FIL MÉTALLIQUE

32 37 00       02870  Mobilier urbain

32 91 19.13  00000  MISE EN PLACE DE TERRE VÉGÉTALE ET NIVELLEMENT DE FINITION

32 91 19.14  00000  MISE EN PLACE DE TERRE VÉGÉTALE SUR TOITURES VÉGÉTALISÉES

32 92 19.13  00000  ENSEMENCEMENT MÉCANIQUE

32 92 19.16  00000  ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE

32 92 23       02933  GAZONNEMENT

32 93 43.01  00000  TAILLE DES ARBRES

33 05 13       00000  REGARDS DE VISITE ET BOUCHES D'ÉGOUT

33 31 13       02530  Réseaux publics d'égout sanitaire

33 34 00       02531  Réseaux d'égout sanitaire - Conduites forcées

33 41 00       02630  Tuyauterie d'évacuation des eaux pluviales

33 42 13       02641  TUYAUX POUR PONCEAUX

33 46 16       00000  Tuyauterie de drainage souterrain

34 71 13.21  00000  Sécurité routière - Poteaux indicateurs

35 31 19       02393  OUVRAGES DE PROTECTION

35 42 19       02379  Préservation des cours d'eau

G1010       01 89 50  TRAVAUX DE DÉFRICHEMENT

G1030       01 89 60  TRAVAUX DE TERRASSEMENT

G2030       01 89 78  Revêtements pour allées piétonnes (performance)

G2040       01 89 65  Travaux d'aménagement du terrain

G2050       01 89 80  AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS


Ensemble des sections de LA STRUCTURE

Numéro    MF'95  Titre

02 41 13       02225  Démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain

02 41 16       02222  Démolition de structures

02 41 16.01  00000  DÉMOLITION DE STRUCTURES (VERSION ABRÉGÉE)

02 41 99       00000  DÉMOLITION - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

03 10 00       03100  COFFRAGES ET ACCESSOIRES POUR BÉTON

03 11 19       03131  Coffrages isolants pour béton

03 20 00       03200  ARMATURES POUR BÉTON

03 30 00       03300  BÉTON COULÉ EN PLACE

03 30 00.01  00000  BÉTON COULÉ EN PLACE (VERSION ABRÉGÉE)

03 30 51       03301  BÉTON POUR TABLIERS DE PONT

03 35 00       03362  Finition de surfaces en béton

03 35 05       03361  TRAITEMENT DURCISSEUR POUR PLANCHERS DE BÉTON

03 41 00       03410  ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON STRUCTURAL

03 41 36       03420  ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON STRUCTURAL PRÉCONTRAINT PAR POST-TENSION

03 45 00       03450  Éléments préfabriqués en béton architectural

04 05 19       04080  ARMATURES, CONNECTEURS ET ANCRAGES POUR LA MAÇONNERIE

05 12 23       05121  ACIER DE CONSTRUCTION POUR BATIMENTS

05 12 33       05122  ACIER DE CONSTRUCTION POUR PONTS

05 14 11       00000  ALUMINIUM DE CONSTRUCTION POUR BATIMENTS

05 21 00       05210  Ossatures à poutrelles d'acier

05 31 00       05310  PLATELAGES EN ACIER

05 41 00       05411  OSSATURES PORTEUSES A POTEAUX MÉTALLIQUES

06 03 74       06071  OUVRAGES HISTORIQUES - TRAITEMENT DE LONGUE DURÉE DU BOIS

06 05 73       06070  TRAITEMENT DU BOIS

06 15 00       06150  PLATELAGES EN BOIS

06 17 53       06171  FERMES EN BOIS PRÉFABRIQUÉES

06 18 00       00000  OUVRAGES EN LAMELLÉ-COLLÉ

13 34 23       13127  CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

31 00 00.01  00000  TERRASSEMENT - VERSION ABRÉGÉE

31 09 16.01  00000  GABARITS POUR BATTAGE DE PIEUX

31 09 16.28  00000  ESSAIS DE PIEUX

31 22 13       02311  Travaux de nivellement sommaire

31 23 16.26  00000  Excavation dans le roc

31 23 33.01  00000  EXCAVATION, CREUSAGE DE TRANCHÉES ET REMBLAYAGE

31 61 13       02451  FONDATIONS SUR PIEUX - EXIGENCES GÉNÉRALES

31 62 13.19  00000  PIEUX EN BÉTON PRÉFABRIQUÉS

31 62 16.13  00000  PALPLANCHES D'ACIER

31 62 16.16  00000  PIEUX EN ACIER A SECTION EN H

31 62 16.19  00000  PIEUX A TUBE D'ACIER

31 62 19       02457  PIEUX EN BOIS

31 63 19       02476  Pieux forés ancrés par injection de scellement

31 63 19.13  00000  SYSTEMES D'ANCRAGE DE PIEUX PAR INJECTION DE SCELLEMENT

31 63 23       02465  PIEUX EN BÉTON FORÉS

33 46 13.01  00000  DRAINAGE DES FONDATIONS ET DU DESSOUS DES DALLES

35 42 19       02379  Préservation des cours d'eau

A1010       01 82 60  FONDATIONS

A1030       01 82 65  DALLES SUR SOL (PERFORMANCE)

A2010       01 82 50  Travaux d'excavation - Sous-sols de bâtiments

A2020       01 82 70  MURS DE SOUS-SOL

B1010       01 83 50  PLANCHERS

B1020       01 83 55  TOITURES

B2010       01 83 60  MURS EXTÉRIEURS

G1020       01 89 55  Travaux de démolition et de relocalisation


Ensemble des sections DU GÉNIE CIVIL

Numéro    MF'95  Titre

02 41 13       02225  Démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain

02 41 13.14  00000  Enlèvement de revêtements bitumineux

02 41 16       02222  Démolition de structures

02 41 16.01  00000  DÉMOLITION DE STRUCTURES (VERSION ABRÉGÉE)

02 41 21       02227  DÉCONSTRUCTION DE STRUCTURES

02 41 99       00000  DÉMOLITION - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

02 61 00.01  00000  ASSAINISSEMENT DES SOLS

02 65 00       02115  ENLEVEMENT DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE SOUTERRAINS

02 84 00       13285  ASSAINISSEMENT - PCB (POLYCHLOROBIPHÉNYLES)

                            AJOUTER DIVISION 03 - BÉTON

05 12 23       05121  ACIER DE CONSTRUCTION POUR BATIMENTS

05 12 33       05122  ACIER DE CONSTRUCTION POUR PONTS

06 05 73       06070  TRAITEMENT DU BOIS

09 97 19       09971  Peinturage de surfaces extérieures en métal - Travaux à neuf

                            AJOUTER DIVISION 11 - MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT

26 42 00.01  00000  RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE PROTECTION CATHODIQUE

27 53 20       16851  ANTENNES COLLECTIVES DE TÉLÉVISION

                            AJOUTER DIVISION 31 - TERRASSEMENTS

                            AJOUTER DIVISION 32 - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

                            AJOUTER DIVISION 33 - SERVICES D'UTILITÉS

                            AJOUTER DIVISION 34VAR - TRANSPORTS - VARIOUS

                            AJOUTER DIVISION 35 - VOIES D'EAU ET OUVRAGES MARITIMES

44 41 13       11201  STATIONS COMMERCIALES DE TRAITEMENT DES EAUX

A1010       01 82 60  FONDATIONS

A1030       01 82 65  DALLES SUR SOL (PERFORMANCE)

A2010       01 82 50  Travaux d'excavation - Sous-sols de bâtiments

A2020       01 82 70  MURS DE SOUS-SOL

G1010       01 89 50  TRAVAUX DE DÉFRICHEMENT

G1020       01 89 55  Travaux de démolition et de relocalisation

G1030       01 89 60  TRAVAUX DE TERRASSEMENT

G2010       01 89 70  Revêtements de chaussées

G2020       01 89 76  Revêtements pour aires de stationnement

G2030       01 89 78  Revêtements pour allées piétonnes (performance)


Ensemble des sections PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT INTERIEUR

Numéro    MF'95  Titre

02 42 13       01359  RÉCUPÉRATION DE TAPIS-MOQUETTES

02 83 10       00000  ENLEVEMENT DE REVETEMENTS DE PEINTURE A BASE DE PLOMB PRÉCAUTIONS MINIMALES

02 83 11       00000  ENLEVEMENT DE REVETEMENTS DE PEINTURE A BASE DE PLOMB PRÉCAUTIONS MOYENNES

02 83 12       00000  ENLEVEMENT DE REVETEMENTS DE PEINTURE A BASE DE PLOMB PRÉCAUTIONS MAXIMALES

03 10 00       03100  COFFRAGES ET ACCESSOIRES POUR BÉTON

03 11 19       03131  Coffrages isolants pour béton

03 20 00       03200  ARMATURES POUR BÉTON

03 30 00       03300  BÉTON COULÉ EN PLACE

03 30 00.01  00000  BÉTON COULÉ EN PLACE (VERSION ABRÉGÉE)

03 35 00       03362  Finition de surfaces en béton

03 35 05       03361  TRAITEMENT DURCISSEUR POUR PLANCHERS DE BÉTON

03 45 00       03450  Éléments préfabriqués en béton architectural

04 04 99       00000  MAÇONNERIE - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

04 05 12       04060  MORTIER ET COULIS POUR MAÇONNERIE

04 05 19       04080  ARMATURES, CONNECTEURS ET ANCRAGES POUR LA MAÇONNERIE

04 05 23       04090  ACCESSOIRES DE MAÇONNERIE

04 21 13       04211  MAÇONNERIE DE BRIQUES

04 21 19       04212  MAÇONNERIE D'ÉLÉMENTS EN TERRE CUITE

04 22 00       04220  MAÇONNERIE D'ÉLÉMENTS EN BÉTON

04 23 00       04270  MAÇONNERIE DE BRIQUES DE VERRE

04 43 13       04411  PLACAGES DE MARBRE

04 43 16       04412  PLACAGES DE GRANIT

04 43 19       04420  PLACAGES DE PIERRES RAMASSÉES

04 43 23       04430  PLACAGES DE PIERRES DE CARRIERE

04 43 26       04435  PLACAGES DE PIERRES PRÉTAILLÉES

04 71 13       04231  MAÇONNERIE DE BRIQUES SILICO-CALCAIRES PRÉFABRIQUÉES

04 71 14       04230  MAÇONNERIE D'ÉLÉMENTS SILICO-CALCAIRES PRÉFABRIQUÉS

04 73 13       04233  MAÇONNERIE DE PIERRES SILICO-CALCAIRES PRÉFABRIQUÉES

05 31 00       05310  PLATELAGES EN ACIER

05 50 00       05500  OUVRAGES MÉTALLIQUES

05 51 29       05510  ÉCHELLES ET ESCALIERS MÉTALLIQUES

06 08 99       00000  CHARPENTERIE - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

06 10 00       06100  CHARPENTERIE

06 10 00.01  00000  CHARPENTERIE (VERSION ABRÉGÉE)

06 20 00       06200  MENUISERIE

06 40 00       06400  ÉBÉNISTERIE

06 47 00       06666  Revêtements de finition en stratifié

07 16 19       07161  REVETEMENTS D'IMPERMÉABILISATION A BASE D'OXYDES MÉTALLIQUES

07 17 13       07170  Revêtements d'imperméabilisation en panneaux à la bentonite

07 19 00       07190  Enduits d'imperméabilisation

07 21 13       07212  ISOLANTS EN PANNEAUX

07 21 16       07213  ISOLANTS EN MATELAS

07 21 23       07211  ISOLANTS EN VRAC

07 21 29.01  00000  ISOLANTS PROJETÉS - FIBRES CELLULOSIQUES

07 21 29.02  00000  ISOLANTS PROJETÉS - FIBRES MINÉRALES

07 21 29.03  00000  ISOLANTS PROJETÉS - M	OUSSE DE POLYURÉTHANE

07 26 00       07160  PARE-VAPEUR

07 46 13       07465  REVETEMENTS MURAUX EXTÉRIEURS EN MÉTAL

07 46 23       07461  REVETEMENTS MURAUX EXTÉRIEURS EN BOIS

07 46 33       07464  REVETEMENTS MURAUX EXTÉRIEURS EN PLASTIQUE

07 72 33       07724  TRAPPES DE TOITURE

07 72 69       00000  ANCRAGES ET DISPOSITIFS DE RETENUE EN TOITURE

07 81 00       07811  REVETEMENTS IGNIFUGES MIS EN OEUVRE PAR PROJECTION

07 84 00       07840  PROTECTION COUPE-FEU

07 92 00       00000  Produits d'étanchéité pour joints

07 95 13       05810  COUVRE-JOINTS POUR JOINTS DE DILATATION

07 95 23       07712  JOINTS DE DILATATION PRÉFABRIQUÉS POUR TOITURES

08 11 00       00000  PORTES ET BATIS EN MÉTAL

08 11 16       08120  PORTES ET BATIS EN ALUMINIUM

08 11 19       08130  PORTES ET BATIS EN ACIER INOXYDABLE

08 11 69       08181  CONTRE-PORTES ET BATIS EN MÉTAL

08 13 73       08341  Portes coulissantes en métal

08 14 16       08210  Portes planes en bois

08 14 80       08260  PORTES COULISSANTES EN BOIS ET EN MATIERE PLASTIQUE

08 33 13       08333  VOLETS A ENROULEMENT, POUR COMPTOIRS

08 33 23.01  00000  PORTES ET GRILLES A ENROULEMENT VERTICAL

08 33 36       08332  GRILLES A ENROULEMENT LATÉRAL

08 34 58.01  00000  PORTES ET BATIS DE CHAMBRE FORTE

08 34 83       08342  Portes en verre de sécurité, à charnières

08 35 13.01  00000  PORTES PLIANTES A PANNEAUX

08 35 13.13  00000  PORTES ACCORDÉON

08 36 13.01  00000  Portes sectionnelles en bois

08 36 13.02  00000  Portes sectionnelles en métal

08 36 13.03  00000  PORTES SECTIONNELLES EN PLASTIQUE

08 36 19       08371  PORTES A GUILLOTINE, EN MÉTAL, MULTI-LAMES

08 36 19.01  00000  PORTES A GUILLOTINE, EN BOIS

08 36 19.02  00000  Portes à guillotine, en métal, multi-lames

08 38 16       08355  PORTES SOUPLES

08 42 29       08460  Portes d'entrée automatiques

08 62 10       08600  LANTERNEAUX EN PLASTIQUE

08 70 05       00000  Quincaillerie pour armoires et articles divers

08 71 00       00000  Quincaillerie pour portes

08 80 50       08800  VITRAGES

09 21 16       09250  Revêtements en plaques de plâtre

09 21 99       00000  CLOISONS - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

09 22 14       09205  FOURRURES ET LATTIS

09 22 16       09110  Ossatures métalliques non porteuses

09 23 00       09210  ENDUITS DE PLATRE

09 30 13       09310  CARRELAGES DE CÉRAMIQUE

09 30 15       09330  CARRELAGES ET DALLAGES EN GRES CÉRAME

09 51 13       09510  ÉLÉMENTS ACOUSTIQUES POUR PLAFONDS

09 51 99       00000  PLAFONDS ACOUSTIQUES - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

09 53 00.01  00000  OSSATURES DE SUSPENSION POUR PLAFONDS ACOUSTIQUES

09 54 23       09546  PLAFONDS A LAMES MÉTALLIQUES

09 58 00       09547  PLAFONDS SUSPENDUS

09 63 40       09380  DALLAGES EN PIERRE

09 64 23       09642  PARQUETS MOSAIQUES

09 64 29       09641  Parquets en lames/planches de bois

09 64 53       09643  PARQUETS SUR MATÉRIAUX RÉSILIENTS

09 65 16       09652  REVETEMENTS DE SOL SOUPLES EN FEUILLES

09 65 19       09651  REVETEMENTS DE SOL SOUPLES EN CARREAUX

09 65 99       00000  REVETEMENTS DE SOL SOUPLES - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

09 66 13       09410  REVETEMENTS DE SOL EN TERRAZZO DE CIMENT PORTLAND

09 66 16       09420  DALLAGES EN TERRAZZO

09 66 23       09440  REVETEMENTS DE SOL EN TERRAZZO A LIANT PLASTIQUE

09 68 00       09680  Revêtements de tapis-moquette

09 69 00       10270  PLANCHERS SURÉLEVÉS

09 72 16       09721  REVETEMENTS MURAUX EN TISSU ENDUIT DE VINYLE

09 80 00       00000  TRAITEMENT ACOUSTIQUE

09 91 13       09912  PEINTURES - TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS

09 91 13.01  00000  PEINTURES - TRAVAUX DE REMISE A NEUF EXTÉRIEURS

09 91 23       09911  PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS

09 91 23.01  00000  PEINTURES - TRAVAUX DE REMISE A NEUF INTÉRIEURS

09 91 99       00000  PEINTURES - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

09 96 53       09962  ENDUITS ÉLASTOMÉRIQUES

09 96 59       09961  SYSTEMES DE REVETEMENT GLACÉS A POUVOIR GARNISSANT ÉLEVÉ

09 96 66       09963  ENDUITS DE REVETEMENT MURAL A GRANULATS APPARENTS

10 11 13       10110  TABLEAUX

10 11 23       10120  TABLEAUX D'AFFICHAGE

10 21 13.13  00000  CLOISONS MÉTALLIQUES POUR SALLES DE TOILETTES

10 21 13.19  00000  CABINES DE TOILETTES A CLOISONS EN PLASTIQUE

10 21 16       10185  CABINES DE DOUCHE ET D'HABILLAGE

10 22 13       10605  CLOISONS GRILLAGÉES

10 22 19.01  00000  CLOISONS AMOVIBLES SUR OSSATURE

10 22 19.02  00000  Cloisons amovibles à panneaux sur montants

10 22 26.13  00000  CLOISONS ACCORDÉON

10 22 26.33  00000  CLOISONS PLIANTES

10 26 00.01  00000  PROTECTEURS DE MUR ET D'ANGLE

10 28 10       10800  Accessoires de salles de toilettes et de salles de bains

10 51 13       10505  Armoires-vestiaires métalliques

10 56 13       10675  RAYONNAGES MÉTALLIQUES DE STOCKAGE

10 56 26.13  00000  RAYONNAGES MOBILES DE STOCKAGE, A ENTRAINEMENT MANUEL

10 56 26.23  00000  RAYONNAGES MOBILES DE STOCKAGE, A ENTRAINEMENT MÉCANIQUE

10 75 00       10350  MATS DE DRAPEAU

11 51 23.13  00000  RAYONNAGES MÉTALLIQUES POUR BIBLIOTHEQUES

12 21 13       12492  Stores à lames horizontales

12 21 16       12491  STORES A LAMES VERTICALES

12 50 00       12500  MOBILIER

12 92 16       00000  PLANTES D'INTÉRIEUR

14 12 00       14120  MONTE-PLATS ÉLECTRIQUES

14 31 00       14301  ESCALIERS MÉCANIQUES

14 32 00       14302  TROTTOIRS ROULANTS

14 42 00       14421  APPAREILS ÉLÉVATEURS POUR PERSONNES EN FAUTEUIL ROULANT

14 43 19       14331  PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES SUSPENDUES

14 43 21       14430  PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES HYDRAULIQUES


Ensemble des sections POUR LA CONSERVATION

Numéro    MF'95  Titre

02 43 13.05  00000  OUVRAGES HISTORIQUES - DÉMÉNAGEMENT DE STRUCTURES

04 03 06       04511  OUVRAGES HISTORIQUES - NETTOYAGE DE LA MAÇONNERIE

04 03 07       04921  OUVRAGES HISTORIQUES - RÉPARATION ET REJOINTOIEMENT DE LA MAÇONNERIE

04 03 08       04065  OUVRAGES HISTORIQUES - MORTIERS

04 03 09       00000  OUVRAGES HISTORIQUES - INJECTION DE COULIS

04 03 31       04911  OUVRAGES HISTORIQUES - REMPLACEMENT DE BRIQUES

04 03 32       01455  OUVRAGES HISTORIQUES - ÉCHANTILLONNAGE ET ESSAI DES BRIQUES

04 03 41       04923  OUVRAGES HISTORIQUES - RÉPARATION DE PIERRES

04 03 42       04922  OUVRAGES HISTORIQUES - REMPLACEMENT DE PIERRES

04 03 43       04924  OUVRAGES HISTORIQUES - DÉMANTELEMENT D'OUVRAGES EN MAÇONNERIE DE PIERRES

04 21 19       04212  MAÇONNERIE D'ÉLÉMENTS EN TERRE CUITE

04 43 13       04411  PLACAGES DE MARBRE

04 43 19       04420  PLACAGES DE PIERRES RAMASSÉES

04 43 23       04430  PLACAGES DE PIERRES DE CARRIERE

04 43 26       04435  PLACAGES DE PIERRES PRÉTAILLÉES

04 71 13       04231  MAÇONNERIE DE BRIQUES SILICO-CALCAIRES PRÉFABRIQUÉES

04 71 14       04230  MAÇONNERIE D'ÉLÉMENTS SILICO-CALCAIRES PRÉFABRIQUÉS

04 73 13       04233  MAÇONNERIE DE PIERRES SILICO-CALCAIRES PRÉFABRIQUÉES

06 03 12       06131  Ouvrages historiques - Construction d'ouvrages en bois rond

06 03 13       06155  Ouvrages historiques - Réparation de bordés à franc bord

06 03 15       06911  OUVRAGES HISTORIQUES - RÉPARATION PAR ENTURES D'ÉLÉMENTS EN BOIS

06 03 16       06912  OUVRAGES HISTORIQUES - ENTREPOSAGE ET PROTECTION DU BOIS

06 03 18       06914  Ouvrages historiques - Remplacement de pièces de bois cintrées à la vapeur

06 03 74       06071  OUVRAGES HISTORIQUES - TRAITEMENT DE LONGUE DURÉE DU BOIS

06 03 75       06072  OUVRAGES HISTORIQUES - ÉLIMINATION DES INSECTES S'ATTAQUANT AU BOIS

06 03 76       06073  Ouvrages historiques - Traitement antiseptique du bois

06 05 73       06070  TRAITEMENT DU BOIS

06 08 99       00000  CHARPENTERIE - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

06 10 00       06100  CHARPENTERIE

06 10 00.01  00000  CHARPENTERIE (VERSION ABRÉGÉE)

06 14 00       06140  FONDATIONS EN BOIS TRAITÉ

06 15 00       06150  PLATELAGES EN BOIS

07 03 13       07315  Ouvrages historiques - Couvertures en ardoises

07 03 31       07305  OUVRAGES HISTORIQUES - COUVERTURES EN BÉTON

07 03 32       07314  OUVRAGES HISTORIQUES - COUVERTURES EN BARDEAUX DE FENTE ET EN BARDEAUX DE SCIAGE EN BOIS

07 03 33       07331  OUVRAGES HISTORIQUES - COUVERTURES EN PLAQUES DE GAZON

07 03 34       07332  Ouvrages historiques - Couvertures en toile

07 03 35       07415  OUVRAGES HISTORIQUES - COUVERTURES EN FERS-BLANCS ET EN TOLES PLOMBÉES

07 03 36       07471  Ouvrages historiques - Couvertures en planches

07 03 91       07921  Ouvrages historiques - Calfatage de bateaux

07 21 13       07212  ISOLANTS EN PANNEAUX

07 21 16       07213  ISOLANTS EN MATELAS

07 61 00       07610  COUVERTURES EN FEUILLES MÉTALLIQUES

08 03 11       08215  OUVRAGES HISTORIQUES - PORTES D'ÉPOQUE EN BOIS

09 03 51       09212  OUVRAGES HISTORIQUES - REVETEMENTS DE FINITION EN ENDUIT DE PLATRE

09 03 61       09991  Ouvrages historiques - Peinturage d'extérieur - Travaux de remise à neuf

09 03 62       09992  Ouvrages historiques - Peinturage d'intérieur - Travaux de remise à neuf

31 04 31       02250  OUVRAGES HISTORIQUES - ÉTAIEMENT/CONTREVENTEMENT ET REPRISE EN SOUS-OEUVRE


Ensemble des sections POUR TRANSPORTS AÉRIENS

Numéro    MF'95  Titre

02 41 13.14  00000  Enlèvement de revêtements bitumineux

10 14 00       00000  SIGNALISATION DANS LES BATIMENTS

10 14 53       02891  SIGNALISATION ROUTIERE

26 06 31       16234  GROUPES ÉLECTROGENES A MOTEUR DIESEL - ANNEXE A - FICHE TECHNIQUE

26 12 19.01  00000  TRANSFORMATEURS (ISOLÉS ET PROTÉGÉS) MONTÉS SUR SOCLE, POUR AIDES VISUELLES

26 32 13.03  00000  INSTALLATION DES GROUPES ÉLECTROGENES

26 32 13.04  00000  Groupes électrogènes à moteur diesel refroidi par liquide

26 32 13.05  00000  Groupes électrogènes à moteur diesel refroidi par air

26 32 13.07  00000  GROUPES ÉLECTROGENES A MOTEUR DIESEL - ANNEXE B - ESSAIS EN USINE

26 55 33.01  00000  Phares de danger (rouges)

26 55 36       16561  Feux d'obstacles (rouges)

26 55 36.01  00000  Feux à éclats blancs pour balisage lumineux d'obstacles, M.I.

26 56 14       16539  Assemblage et érection de tours en aluminium

32 01 16.01  00000  Rainurage des revêtements de chaussée souples

                            AJOUTER DIVISION 34ENG - TRANSPORTS - GÉNIE

34 73 16.13  00000  MISE A LA TERRE - PROTECTION DES AÉRONEFS CONTRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE

34 77 13       14731  Passerelles d'embarquement


Ensemble des sections MÉCANIQUE

Numéro    MF'95  Titre

02 27 19       00000  ANALYSE THERMOGRAPHIQUE - MATÉRIELS MÉCANIQUES

02 65 00       02115  ENLEVEMENT DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE SOUTERRAINS

08 31 00.01  00000  Portes de visite pour systèmes et installations mécaniques

10 44 16.19  00000  EXTINCTEURS PORTATIFS ET COUVERTURES DE SÉCURITÉ

11 24 19       11011  SYSTEMES D'ASPIRATION CENTRALE

11 82 19       11171  INCINÉRATEURS MONOBLOC

14 12 00       14120  MONTE-PLATS ÉLECTRIQUES

14 31 00       14301  ESCALIERS MÉCANIQUES

14 43 21       14430  PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES HYDRAULIQUES

                            AJOUTER DIVISION 21 - LUTTE CONTRE LES INCENDIES

                            AJOUTER DIVISION 22 - PLOMBERIE

                            AJOUTER DIVISION 23 - CHAUFFAGE, VENTILATION ET CONDITIONNEMENT D'AIR

                            AJOUTER DIVISION 25 - AUTOMATISATION INTÉGRÉE

26 27 19       16139  Éléments à sorties multiples

26 42 00.01  00000  RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE PROTECTION CATHODIQUE

33 05 13.03  00000  RÉSEAUX THERMIQUES - REGARDS DE VISITE PRÉFABRIQUÉS, EN ACIER

33 07 13       00000  Réseaux thermiques - Calorifuges pour tuyauteries

33 56 13       13202  Réservoirs hors sol de stockage de combustible

33 56 16       13201  Réservoirs souterrains de stockage de combustible

33 65 13       02551  RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION EN ACIER

33 65 16       02552  RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION EN PVC/PRV

33 65 26       02556  RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE TUYAUTERIE CALORIFUGÉE A CHEMISAGE DE PLASTIQUE

33 65 29       02557  Réseaux thermiques - Tuyauterie enterrée, avec calorifuge pulvérulent

33 65 33       02554  RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE TUYAUTERIE SOUS GAINE ASSÉCHABLE ET TESTABLE

33 65 43       02558  RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE TUYAUTERIE EN GALERIE D'ACIER

33 65 46       02560  RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE EN CANIVEAU

33 65 73       02581  GROUPES DE CANALISATIONS ENCASTRÉES DANS LE BÉTON ET PUITS D'ACCES EN BÉTON

42 20 00       15601  ÉQUIPEMENT FRIGORIFIQUE INDUSTRIEL

D1000       01 81 16  Critères de conception environnementaux

D2020       01 86 40  RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU DOMESTIQUE

D2030       01 86 44  RÉSEAUX D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES

D2040       01 86 46  RÉSEAUX D'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

D2050       01 86 48  RÉSEAUX DE PLOMBERIE DIVERS

D3000       01 86 50  CVCA - EXIGENCES DE CONCEPTION

D3010       01 86 51  ALIMENTATION EN ÉNERGIE

D3020       01 86 53  CVCA - MATÉRIEL DE PRODUCTION DE CHALEUR

D3030       01 86 54  CVCA - MATÉRIEL DE PRODUCTION DE FROID

D3040       01 86 55  CVCA - RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

D3050       01 86 56  CVCA - APPAREILS MONOBLOCS TERMINAUX

D3060       01 86 70  CVCA - DISPOSITIFS DE COMMANDE/RÉGULATION ET INSTRUMENTATION

D3070       01 86 59  CVCA -Appareils et systèmes divers

D3080       01 86 75  ESSAI, RÉGLAGE ET ÉQUILIBRAGE

D4010       01 86 60  SYSTEMES D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES

D4020       01 86 61  RÉSEAUX DE COLONNES MONTANTES ET DE ROBINETS ARMÉS

D4030       01 86 65  MATÉRIEL SPÉCIAL DE PROTECTION INCENDIE

D4040       01 86 69  AUTRES SYSTEMES D'EXTINCTION D'INCENDIE


Ensemble des sections D'ÉLECTRICITÉ

Numéro    MF'95  Titre

02 27 23       00000  ANALYSE THERMOGRAPHIQUE - MATÉRIELS ÉLECTRIQUES

14 42 00       14421  APPAREILS ÉLÉVATEURS POUR PERSONNES EN FAUTEUIL ROULANT

14 43 19       14331  PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES SUSPENDUES

23 82 21       15703  APPAREILS DE CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT, A RÉGULATION INCRÉMENTALE

23 82 39.01  00000  AÉROTHERMES ÉLECTRIQUES

23 83 00.01  00000  Radiateurs de chauffage électriques, à infrarouge

23 83 13       15704  CABLES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS POUR SYSTEMES DE CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT

23 83 13.01  00000  CABLES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS POUR SYSTEMES DE FONTE DE NEIGE

23 83 13.02  00000  CABLES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS POUR PLANCHERS CHAUFFANTS

                            AJOUTER DIVISION 26 - ÉLECTRICITÉ

                            AJOUTER DIVISION 27 - COMMUNICATIONS

                            AJOUTER DIVISION 28 - SÉCURITÉ ET PROTECTION ÉLECTRONIQUES

33 65 73       02581  GROUPES DE CANALISATIONS ENCASTRÉES DANS LE BÉTON ET PUITS D'ACCES EN BÉTON

33 65 76       02582  CONDUITS ÉLECTRIQUES D'USAGE SOUTERRAIN POUR ENFOUISSEMENT DIRECT

33 71 16.01  00000  DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - LIGNES MONTÉES SUR POTEAUX ET ACCESSOIRES CONNEXES

33 71 73.01  00000  DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - BRANCHEMENTS AÉRIENS

33 71 73.02  00000  DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - BRANCHEMENTS SOUTERRAINS

                            AJOUTER DIVISION 34ENG - TRANSPORTS - GÉNIE

34 73 16.13  00000  MISE A LA TERRE - PROTECTION DES AÉRONEFS CONTRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE

D1000       01 81 16  Critères de conception environnementaux

D5000       01 86 80  ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES

D5010       01 86 82  INSTALLATION ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION ET DISTRIBUTION

D5020       01 86 84  ÉCLAIRAGE - MATÉRIEL ET CABLAGE DE DÉRIVATION

D5030       01 86 86  COMMUNICATIONS ET SÉCURITÉ

D5050       01 86 88  INSTALLATION ÉLECTRIQUE - CONTROLES, COMMANDES ET APPAREILS DE MESURE


Ensemble des sections SUR LES SERVICES DU BATIMENT

Numéro    MF'95  Titre

                            AJOUTER DIVISION PBENG - Ensemble des sections BASÉES SUR LA PERFORMANCE - CIVIL

02 27 19       00000  ANALYSE THERMOGRAPHIQUE - MATÉRIELS MÉCANIQUES

02 27 23       00000  ANALYSE THERMOGRAPHIQUE - MATÉRIELS ÉLECTRIQUES

02 65 00       02115  ENLEVEMENT DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE SOUTERRAINS

02 84 00       13285  ASSAINISSEMENT - PCB (POLYCHLOROBIPHÉNYLES)

02 85 00.01  00000  TRAITEMENT DE LA CONTAMINATION FONGIQUE - PRÉCAUTIONS MINIMALES

02 85 00.02  00000  TRAITEMENT DE LA CONTAMINATION FONGIQUE - PRÉCAUTIONS MOYENNES

02 85 00.03  00000  TRAITEMENT DE LA CONTAMINATION FONGIQUE - PRÉCAUTIONS MAXIMALES

08 31 00.01  00000  Portes de visite pour systèmes et installations mécaniques

10 44 16.19  00000  EXTINCTEURS PORTATIFS ET COUVERTURES DE SÉCURITÉ

11 24 19       11011  SYSTEMES D'ASPIRATION CENTRALE

11 82 19       11171  INCINÉRATEURS MONOBLOC

                            AJOUTER DIVISION 14 - SYSTEMES TRANSPORTEURS

                            AJOUTER DIVISION 21 - LUTTE CONTRE LES INCENDIES

                            AJOUTER DIVISION 22 - PLOMBERIE

                            AJOUTER DIVISION 23 - CHAUFFAGE, VENTILATION ET CONDITIONNEMENT D'AIR

                            AJOUTER DIVISION 25 - AUTOMATISATION INTÉGRÉE

                            AJOUTER DIVISION 26 - ÉLECTRICITÉ

                            AJOUTER DIVISION 27 - COMMUNICATIONS

                            AJOUTER DIVISION 28 - SÉCURITÉ ET PROTECTION ÉLECTRONIQUES

33 05 13.03  00000  RÉSEAUX THERMIQUES - REGARDS DE VISITE PRÉFABRIQUÉS, EN ACIER

33 07 13       00000  Réseaux thermiques - Calorifuges pour tuyauteries

33 56 13       13202  Réservoirs hors sol de stockage de combustible

33 56 16       13201  Réservoirs souterrains de stockage de combustible

33 65 13       02551  RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION EN ACIER

33 65 16       02552  RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION EN PVC/PRV

33 65 26       02556  RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE TUYAUTERIE CALORIFUGÉE A CHEMISAGE DE PLASTIQUE

33 65 29       02557  Réseaux thermiques - Tuyauterie enterrée, avec calorifuge pulvérulent

33 65 33       02554  RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE TUYAUTERIE SOUS GAINE ASSÉCHABLE ET TESTABLE

33 65 43       02558  RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE TUYAUTERIE EN GALERIE D'ACIER

33 65 46       02560  RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE EN CANIVEAU

33 65 73       02581  GROUPES DE CANALISATIONS ENCASTRÉES DANS LE BÉTON ET PUITS D'ACCES EN BÉTON

33 65 76       02582  CONDUITS ÉLECTRIQUES D'USAGE SOUTERRAIN POUR ENFOUISSEMENT DIRECT

33 71 16.01  00000  DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - LIGNES MONTÉES SUR POTEAUX ET ACCESSOIRES CONNEXES

33 71 73.01  00000  DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - BRANCHEMENTS AÉRIENS

33 71 73.02  00000  DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - BRANCHEMENTS SOUTERRAINS

                            AJOUTER DIVISION 34ENG - TRANSPORTS - GÉNIE

34 73 16.13  00000  MISE A LA TERRE - PROTECTION DES AÉRONEFS CONTRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE

42 20 00       15601  ÉQUIPEMENT FRIGORIFIQUE INDUSTRIEL


00 01 07 PAGE DES SCEAUX ET DES SIGNATURES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

Notes:

Utiliser la présente section comme page où seront apposés les sceaux et les signatures des concepteurs et des autres consultants responsables de la préparation des documents de construction, lorsqu'ils sont requis par le Maître de l'ouvrage ou par les autorités provinciales, territoriales ou municipales compétentes. Lorsqu'il s'agit de projets réalisés en Ontario, le numéro d'identification du concepteur dans le cadre du Code du bâtiment (NICB) ainsi que le nom du Consultant responsable de l'examen de la conformité au Code du bâtiment doivent également être indiqués sur cette page.


00 01 10 TABLE DES MATIERES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

Notes:

Utiliser la présente section pour établir la table des matières du projet considéré. En plus de la liste des sections du devis et des documents connexes, la table des matières peut comprendre une liste des dessins. Toutefois, la liste des dessins peut faire l'objet d'une section distincte, soit la section 00 01 15 - Liste des dessins. Si le cahier des charges est constitué de plusieurs volumes, la présente section doit être incluse dans chacun de ceux-ci.


00 11 21 DEMANDES DE PROPOSITIONS - PROJETS DE CONCEPTION-CONSTRUCTION

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

011100 - SOMMAIRE DES TRAVAUX
011200 - SOMMAIRE DES TRAVAUX - CONTRATS MULTIPLES

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences relatives aux demandes de propositions pour la réalisation de projets de conception-construction. Utiliser les formules de contrat du Gouvernement, de l'Association canadienne de la construction (ACC) ou du Comité canadien des documents de construction (CCDC) lorsqu'il s'agit d'un contrat de conception-construction à prix forfaitaire, à prix coûtant majoré ou d'un autre type de contrat négocié. Les documents contractuels qui seront définis dans les Conditions générales constitueront probablement la proposition acceptée.

Comme il existe beaucoup de formes différentes de contrats de conception-construction, le présent document doit être modifié en fonction des besoins des travaux. Vérifier avec le Maître de l'ouvrage s'il faut y ajouter des critères de soumission particuliers. Au cas où des révisions importantes au texte de la présente section seraient envisagées, s'assurer que les expressions et les termes utilisés sont conformes aux définitions du CCDC ou aux définitions paraissant sur la formule de contrat. Si du matériel est acheté par le Maître de l'ouvrage avant l'attribution du contrat, annexer à la présente section, aux fins d'information, une copie de chacun des bons de commande. Le terme « offre » est employé dans le cas des travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, et le terme « soumission », dans le cas des travaux exécutés pour le secteur privé; retenir le terme approprié.

La présente section portant le numéro 00 11 21 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 00205 - Request for Proposal - Design-Build, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


00 21 13 Instructions aux soumissionnaires

Date: 2000/12/31

Sections connexes:

011100 - SOMMAIRE DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 00 21 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 00200 - Instructions aux soumissionnaires, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section vise les travaux de construction courants exécutés pour le secteur privé. Utiliser les formules du Comité canadien des documents de construction (CCDC) dans le cas d'un contrat à forfait, à prix unitaires, à prix coûtant majoré ou d'un autre type de contrat négocié exécuté pour le secteur privé. Vérifier avec le Maître de l'ouvrage s'il faut y ajouter des critères de soumission particuliers. Au cas où des révisions importantes au texte de la présente section seraient envisagées, s'assurer que les expressions et les termes utilisés sont conformes aux définitions du CCDC.

La présente section sert à compléter le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.


01 11 00 SOMMAIRE DES TRAVAUX

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

015600 - OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Notes:

La présente section est fondée sur les conditions générales établies par le Comité canadien des documents de construction (CCDC). Lorsque d'autres conditions générales sont utilisées, il peut être nécessaire de modifier cette section en conséquence. Pour les travaux à contrats multiples, se reporter à la section 01 12 00.

Dans le cas de travaux faisant l'objet d'un contrat de conception-construction, la présente section sert à compléter le document DOC 14, Contrat de design-construction à forfait, et le document DOC 15, Contrat entre design-constructeur et professionnel, du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de modifier cette section selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

Ne pas retenir la présente section lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

La présente section portant le numéro 01 11 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 01110 - Sommaire des travaux, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 12 00 SOMMAIRE DES TRAVAUX - CONTRATS MULTIPLES

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
011200 - SOMMAIRE DES TRAVAUX - CONTRATS MULTIPLES
017411 - NETTOYAGE
017100 - EXAMEN ET PRÉPARATION
311100 - DÉFRICHEMENT ET ESSOUCHEMENT
040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
040512 - MORTIER ET COULIS POUR MAÇONNERIE
040519 - ARMATURES, CONNECTEURS ET ANCRAGES POUR LA MAÇONNERIE
042200 - MAÇONNERIE D'ÉLÉMENTS EN BÉTON
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
061000 - CHARPENTERIE
071113 - HYDROFUGES BITUMINEUX
210501 - MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
230548 - SYSTEMES ET DISPOSITIFS ANTIVIBRATOIRES ET PARASISMIQUES POUR TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA
230593 - ESSAI, RÉGLAGE ET ÉQUILIBRAGE DE RÉSEAUX DE CVCA
230713 - CALORIFUGES POUR CONDUITS D'AIR
230933 - DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA
235200 - CHAUDIERES DE CHAUFFAGE
236510 - CONDENSEURS, REFROIDISSEURS ET TOURS DE REFROIDISSEMENT
238219 - VENTILO-CONVECTEURS
015600 - OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Notes:

Dans le cas des contrats multiples, il se peut que l'on doive désigner un constructeur; lorsqu'il s'agit de travaux exécutés dans la province d'Ontario, se reporter aux dispositions du Règlement sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario, établi en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario, et du règlement connexe 213/91 concernant les projets de construction, et modifié en vertu du règlement 631/94.

Dans le cas de travaux faisant l'objet d'un contrat de conception-construction, la présente section sert à compléter le document DOC 14, Contrat de design-construction à forfait, et le document DOC 15, Contrat entre design-constructeur et professionnel, du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de modifier cette section selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

Ne pas retenir la présente section lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

La présente section portant le numéro 01 12 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 01120 - Sommaire des travaux - Contrats multiples, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 14 00 RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

015600 - OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Notes:

OBJET:  La présente section vise les modalités administratives relatives au raccordement aux réseaux existants et les exigences particulières concernant l'ordonnancement des travaux exécutés dans le cadre du projet.

 Dans le cas de travaux faisant l'objet d'un contrat à prix forfaitaire (prix ferme), la présente section sert à compléter les Conditions générales « C » du gouvernement fédéral ainsi que le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

 Dans le cas de travaux faisant l'objet d'un contrat de conception-construction, la présente section sert à compléter le document DOC 14, Contrat de design-construction à forfait, et le document DOC 15, Contrat entre design-constructeur et professionnel, du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

 La présente section portant le numéro 01 14 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 01140 - Restrictions visant les travaux, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 21 00 ALLOCATIONS

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

Notes:

 Préciser dans la présente section les allocations monétaires ainsi que les allocations pour imprévus. Spécifier les travaux faisant l'objet d'une allocation monétaire dans les sections techniques pertinentes du devis et inclure des renvois aux sections techniques du devis uniquement pour les exigences relatives aux matériaux/matériels et à leur mise en oeuvre.

 Dans le cas de travaux faisant l'objet d'un contrat à forfait (prix ferme), la présente section sert à compléter le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Dans le cas de travaux faisant l'objet d'un contrat de conception-construction, la présente section sert à compléter le document DOC 14, Contrat de design-construction à forfait, et le document DOC 15, Contrat entre design-constructeur et professionnel, du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

 Ne pas retenir la présente section lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral.

 La présente section portant le numéro 01 21 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 01210 - Allocations, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 23 10 SOLUTIONS DE RECHANGE

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

002113 - Instructions aux soumissionnaires
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
032000 - ARMATURES POUR BÉTON
040519 - ARMATURES, CONNECTEURS ET ANCRAGES POUR LA MAÇONNERIE
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE

Notes:

La présente section portant le numéro 01 23 10 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 01200 - Solutions de rechange, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

Cette section vise les travaux de construction courants exécutés pour le secteur privé.

La présente section vise à établir le processus d'évaluation des solutions de rechange pour les méthodes, les matériaux et les produits prescrits, lorsqu'on demande d'indiquer des prix pour diverses solutions de rechange à partir d'un devis de base. Inclure une description des facteurs influant sur les éléments connexes des travaux. L'offre portant sur la solution de base devrait être précisée dans tous les cas. Ne pas confondre les exigences de la présente section avec celles relatives au choix des produits et des systèmes de la section 00 21 13 - Instructions aux soumissionnaires. Utiliser la présente section avec discernement en raison des répercussions qu'une solution de rechange pourrait avoir sur le prix de la soumission. Un contrat pourrait être attribué à un soumissionnaire dont la proposition porterait sur une solution de rechange susceptible de réduire sensiblement le prix contractuel, et ce, même si la solution de base ne fait pas partie des plus basses.

La présente section sert à compléter le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.


01 29 00 PAIEMENT

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

Notes:

 Retenir la présente section seulement lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le secteur privé; la supprimer dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral.

 Dans le cas de travaux faisant l'objet d'un contrat à forfait (prix ferme), la présente section sert à compléter le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

 Dans le cas de travaux faisant l'objet d'un contrat de conception-construction, la présente section sert à compléter le document DOC 14, Contrat de design-construction à forfait, et le document DOC 15, Contrat entre design-constructeur et professionnel, du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

 La présente section portant le numéro 01 29 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 01290 - Paiement, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 29 83 PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences générales relatives aux inspections et aux essais qui doivent être effectués par un laboratoire d'essai désigné par le Représentant du Ministère/l'Ingénieur ou par le Consultant. Le choix du laboratoire, la définition des tâches à effectuer et le paiement des inspections et des essais réalisés relèvent directement du Représentant du Ministère/de l'Ingénieur ou du Consultant. Le devis doit comporter une référence à la présente section et inclure les prescriptions relatives aux inspections, à l'échantillonnage et aux essais particuliers à effectuer, et préciser l'adresse du laboratoire, la taille et la quantité des échantillons, les instructions relatives au conditionnement et les exigences concernant les coûts ainsi que responsabilités de l'Entrepreneur ou du Promoteur-constructeur.

La présente section ne vise ni les essais effectués en usine, ni les essais de conformité (non plus que l'obtention des certificats connexes), ni les essais effectués dans le but de démontrer le fonctionnement, de mettre au point ou d'équilibrer les matériels ou les réseaux, ni aucun autre type d'essais similaires relatifs au contrôle de la qualité et qui sont de la responsabilité de l'Entrepreneur ou du Promoteur-constructeur. Les exigences particulières à cet égard se rapportant à un produit, un matériel ou un réseau doivent être spécifiées dans les sections appropriées.

Modifier la présente section pour qu'elle englobe les exigences particulières et les responsabilités connexes de l'Entrepreneur ou du Promoteur-constructeur dans le cas de projets avec laboratoire fourni sur le chantier par le Représentant du Ministère/'Ingénieur ou par le Consultant, ou lorsque des installations plus importantes doivent être fournies sur le chantier, par l'Entrepreneur ou par le Promoteur-constructeur, pour le personnel de laboratoire, pour l'équipement et pour l'entreposage des échantillons.

Dans le cas de travaux faisant l'objet d'un contrat à prix forfaitaire (prix ferme), la présente section sert à compléter les Conditions générales « C » du gouvernement fédéral ainsi que le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

Dans le cas de travaux faisant l'objet d'un contrat de conception-construction, la présente section sert à compléter le document DOC 14, Contrat de design-construction à forfait, et le document DOC 15, Contrat entre design-constructeur et professionnel, du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

La présente section portant le numéro 01 29 83 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 01293 - Paiement - Services de laboratoires d'essai, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 31 19 RÉUNIONS DE PROJET

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
015200 - INSTALLATIONS DE CHANTIER
015600 - OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Notes:


01321606 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX - MÉTHODE DU CHEMIN CRITIQUE
01 32 16.06 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX - MÉTHODE DU CHEMIN CRITIQUE

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

012100 - ALLOCATIONS
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

OBJET: La présente section définit une méthode d'ordonnancement de projets de construction, fondée sur la méthode du chemin critique. L'application des techniques d'ordonnancement sera fonction de l'ampleur du projet, de sa complexité, des contraintes de temps et des exigences du Maître de l'ouvrage. Se reporter à la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT), pour connaître d'autres méthodes d'ordonnancement.

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur et par la Direction de la gestion de projets/SAG/SI/TPSGC, en collaboration avec l'Association canadienne de la construction (ACC).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Des principes de conception durable ainsi que d'autres considérations environnementales, par exemple des audits et des évaluations de l'environnement, doivent être intégrés au système d'ordonnancement.

La présente section sert à compléter les Conditions générales « C » et les Modalités de paiement « B » du gouvernement fédéral. Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction, par exemple s'il s'agit de celui défini dans le document CCDC - 2 du Comité canadien des documents de construction.

La présente section est fondée sur les principes énoncés dans le document publié par la Direction de la gestion de projets/SAG/SI/TPSGC, intitulé Conseils pratiques - Gestion du temps de projet, planification, surveillance et suivi de projets.


01321607 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX - DIAGRAMME A BARRES (GANTT)
01 32 16.07 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX - DIAGRAMME A BARRES (GANTT)

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

OBJET: La présente section définit une méthode simplifiée d'ordonnancement de projets de construction, fondée principalement sur l'utilisation de diagrammes à barres (diagrammes de GANTT). L'application des techniques d'ordonnancement sera fonction de l'ampleur du projet, de sa complexité, des délais à respecter et des exigences du Maître de l'ouvrage. Se reporter à la section 01 32 16.06 Ordonnancement des travaux - Méthode du chemin critique, pour connaître d'autres méthodes d'ordonnancement.

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN) et par la Direction de la gestion de projets/SAG/SI/TPSGC; elle est fondée sur les principes énoncés dans le document publié par la Direction de la gestion de projets, intitulé Conseils pratiques - Gestion du temps de projet, planification, surveillance et suivi de projets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Des principes de conception durable ainsi que d'autres considérations environnementales, par exemple des audits et des évaluations de l'environnement, doivent être intégrés au système d'ordonnancement.

La présente section sert à compléter les Conditions générales « C » du gouvernement fédéral. Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.


01 33 00 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
013233

Notes:

OBJET: La présente section vise la présentation de données ou de produits destinés à confirmer ou à infirmer la conformité des éléments proposés aux exigences des documents contractuels. Coordonner les prescriptions de la présente section avec celles des sections 01 79 00 - Démonstration du fonctionnement des systèmes et formation connexes, et 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.

La présente section sert à compléter les Conditions générales « C » du gouvernement fédéral ainsi que le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

La présente section portant le numéro 01 33 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 01330 - Documents et échantillons à soumettre, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01350006 PROCÉDURES SPÉCIALES - RÉGULATION DE LA CIRCULATION
01 35 00.06 PROCÉDURES SPÉCIALES - RÉGULATION DE LA CIRCULATION

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

312413 - REMBLAIS ROUTIERS
321123 - Couche de base granulaire
321216 - Revêtements de chaussée bitumineux

Notes:

OBJET: La présente section vise les procédures spéciales concernant la régulation de la circulation dans le cas de  contrats de travaux de génie civil où la circulation routière est permise.

La présente section sert à compléter les Conditions générales « C » du gouvernement fédéral ainsi que le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.


01351313 PROCÉDURES SPÉCIALES - INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES
01 35 13.13 PROCÉDURES SPÉCIALES - INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

015600 - OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Notes:

OBJET: La présente section précise les consignes à observer, entre autres pour les déplacements de matériels, lorsque des travaux de construction sont exécutés dans un aéroport en service.

La présente section sert à compléter les Conditions générales « C » du gouvernement fédéral ainsi que le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.


01351343 PROCÉDURES SPÉCIALES - SITES CONTAMINÉS
01 35 13.43 PROCÉDURES SPÉCIALES - SITES CONTAMINÉS

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
015600 - OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES
013531
013529

Notes:

OBJET:  La présente section précise les mesures à prendre en vue de réhabiliter les sites reconnus contaminés à la suite d'une évaluation initiale. Cette section et la section 01 35 31 - Santé et sécurité sur les sites contaminés, sont complémentaires. Les activités spécifiques de réhabilitation font l'objet d'autres sections.


01 35 21 EXIGENCES LEED

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
011100 - SOMMAIRE DES TRAVAUX
212200 - SYSTEMES D'EXTINCTION A AGENT PROPRE

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences et les procédures relatives aux conditions préalables à respecter et aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, notamment Certifié, Argent, Or ou Platine, selon le Système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), dont la mise en application, au Canada, est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

Selon le système LEED, les projets se voient accorder des points s'ils respectent ou dépassent les critères de performance associés aux divers crédits et conditions préalables établis. Se reporter au Système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED Canada ainsi qu'aux évaluations connexes avant de modifier la présente section. Comme tous les crédits LEED sont facultatifs et sont demandés suivant une démarche volontaire, on doit supprimer les exigences liées à des crédits non recherchés.


01352906 SANTÉ ET SÉCURITÉ
01 35 29.06 SANTÉ ET SÉCURITÉ

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
312316

Notes:

OBJET: Utiliser la présente section dans le cas de tous les travaux effectués pour Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Cette section vise les aspects de la santé et de la sécurité que TPSGC doit prendre en compte pour faire preuve de diligence raisonnable en matière de santé et de sécurité sur les chantiers de construction d'une part, et, d'autre part, pour satisfaire aux exigences énoncées dans la politique ministérielle PM 073 - Santé et sécurité dans la construction de TPSGC/DGBI.

La portée des travaux doit être définie précisément en fonction du plan des travaux établi par l'Entrepreneur. L'inclusion de prescriptions trop générales dans la présente section pourrait permettre une interprétation plus large des travaux à effectuer et, de ce fait, pourrait se traduire par des coûts inutilement élevés. Il faut donc prendre soin d'adapter le texte selon les exigences particulières du projet en évitant, toutefois, un foisonnement de prescriptions.


01352914 SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LES SITES CONTAMINÉS
01 35 29.14 SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LES SITES CONTAMINÉS

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

OBJET: La présente section précise des lignes directrices détaillées en matière de santé et de sécurité visant les projets de construction qui comportent des risques. Ces lignes directrices sont des conditions minimales à respecter pour assurer un milieu de travail sécuritaire et pour réduire les répercussions, sur le public et sur l'environnement, des activités de construction comportant un contact avec des matières dangereuses.

Les exigences en matière de santé et de sécurité doivent être soumises à l'examen d'un spécialiste en hygiène industrielle. La définition de la portée des travaux suppose une coordination étroite avec le plan de travail. Dans la présente section, l'emploi d'énoncés généraux risque d'être interprété comme une plus grande obligation d'exécution que ce qui est nécessaire, et de faire augmenter inutilement le coût de la construction, d'où l'importance de ne pas trop détailler les prescriptions.


01 35 35 CONSIGNES DE SÉCURITÉ-INCENDIE - MDN

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

Notes:

OBJET: Dans la présente section sont énoncées les consignes de sécurité-incendie qui s'appliquent sur les terrains et dans les bâtiments appartenant au ministère de la Défense nationale (MDN).

Utiliser la présente section seulement lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le MDN.

La présente section portant le numéro 01 35 35 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 01352 - Consignes de sécurité-incendie - MDN, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 35 43 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

S'assurer qu'on a communiqué avec les autorités fédérales et provinciales compétentes au sujet de toute exigence particulière en matière de protection de l'environnement applicable aux travaux; s'assurer également que tous les renseignements pertinents ont été incorporés aux documents et aux dessins.

Aucune exigence de la présente section ne doit avoir pour effet de libérer l'Entrepreneur des dispositions des lois et des règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en matière de protection de l'environnement. Durant les travaux de construction, l'Entrepreneur aura la responsabilité d'identifier, de mettre en oeuvre et de soumettre, aux fins d'approbation, les exigences additionnelles à joindre au plan de protection de l'environnement.

La présente section portant le numéro 01 35 43 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 01561 - Protection de l'environnement, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 35 73 DÉCONSTRUCTION DE STRUCTURES

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

OBJET:  Avant d'avoir recours à la présente section, il faut s'efforcer d'évaluer l'intérêt économique du projet de déconstruction et de déterminer à quelle échelle ces travaux doivent être effectués, c'est-à-dire une déconstruction partielle ou complète des ouvrages. Différents paramètres influent sur cette décision, notamment les dimensions, le type et l'âge de la structure, les matériaux dont elle est constituée, la qualité et la quantité de matériaux pouvant être récupérés, les débouchés locaux en matière de réutilisation ou de recyclage, et l'échéancier des travaux. La présente section ne vise pas les exigences et les règles techniques de déconstruction dans le cas de structures complètes devant être, en partie ou en totalité, reconstruites ailleurs.


01 41 00 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

028200
028500

Notes:

OBJET:  La présente section vise les exigences d'ordre administratif concernant la conformité aux codes, aux normes et aux autres documents de référence, et concernant la découverte de matières dangereuses, notamment de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (MCA), des PCB et des moisissures, et l'élimination de celles-ci .

 La présente section sert à compléter les Conditions générales « C » du gouvernement fédéral ainsi que le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

 La présente section portant le numéro 01 41 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 01410 - Exigences réglementaires, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 45 00 CONTROLE DE LA QUALITÉ

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

012100 - ALLOCATIONS

Notes:

OBJET: La présente section définit les exigences administratives et financières relatives aux essais, inspections et rapports écrits spécifiés dans le devis de sorte qu'il ne soit pas nécessaire de les reprendre dans chacune des sections techniques auxquelles elles s'appliquent.

 La présente section sert à compléter les Conditions générales « C » du gouvernement fédéral ainsi que le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

 La présente section portant le numéro 01 45 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 01450 - Contrôle de la qualité, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 47 13 DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONCEPTION

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
013573 - DÉCONSTRUCTION DE STRUCTURES
028101 - MATIERES DANGEREUSES
025013 - GESTION DES DÉCHETS TOXIQUES
014713 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONCEPTION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
014719 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - EXPLOITATION
026500 - ENLEVEMENT DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE SOUTERRAINS
312213 - Travaux de nivellement sommaire
312333
329310 - PLANTATION D'ARBRES, D'ARBUSTES ET DE COUVRE-SOLS VÉGÉTAUX
329219
329223 - GAZONNEMENT
335616 - Réservoirs souterrains de stockage de combustible
335613 - Réservoirs hors sol de stockage de combustible

Notes:

La présente section portant le numéro 01 47 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 01361 - Développement durable - conception, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les principes régissant une stratégie de conception écologique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section sert à définir la stratégie de conception écologique (écoconception) globale d'un projet donné, c'est-à-dire à établir les critères de conception ainsi que les objectifs associés de développement durable, dans le but de favoriser une démarche éclairée et des efforts concertés de la part de l'Ingénieur/du Consultant et de l'Entrepreneur, de même qu'un bonne communication entre ces différents intervenants. Les objectifs de développement durable sont définis au moyen de critères de performance mesurables. Les exigences prescrites sur le plan de l'exploitation ont pour but de permettre la transposition des exigences conceptuelles en exigences physiques (terrain et bâtiment).


01 47 15 DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013573 - DÉCONSTRUCTION DE STRUCTURES
028101 - MATIERES DANGEREUSES
025013 - GESTION DES DÉCHETS TOXIQUES
014713 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONCEPTION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
014719 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - EXPLOITATION
312213 - Travaux de nivellement sommaire
312333
329310 - PLANTATION D'ARBRES, D'ARBUSTES ET DE COUVRE-SOLS VÉGÉTAUX
329219
329223 - GAZONNEMENT

Notes:

La présente section portant le numéro 01 47 15 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 01362 - Développement durable - construction, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives aux matériaux, aux produits et aux systèmes prévus dans le cas des présents travaux, qui permettront à ces derniers de satisfaire aux principes énoncés dans la stratégie de conception écologique, ainsi qu'au plan de développement durable élaboré par le client.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise les exigences propres au volet « construction » des présents travaux, qui permettront à ces derniers de satisfaire aux principes énoncés dans la stratégie de conception écologique et aux objectifs associés de développement durable. Elle précise également les modalités administratives ainsi que les modalités d'application permanentes et temporaires concernant l'utilisation de matériaux, de matériels et de méthodes de construction qui permettront de réduire la consommation d'énergie, la consommation d'eau et les possibilités de formation de dérivés potentiellement toxiques, l'utilisation de matières et de matériaux recyclés, de même que la réutilisation/le réemploi de matériaux et de matériels récupérés.


01 47 17 DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

028101 - MATIERES DANGEREUSES
025013 - GESTION DES DÉCHETS TOXIQUES
014713 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONCEPTION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
014719 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - EXPLOITATION

Notes:

La présente section portant le numéro 01 47 17 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 01363 - Développement durable - contrôle, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le contrôle du respect des exigences de performance énoncées dans la stratégie de conception écologique et prescrites dans la section 01 47 15 - Développement durable -  Construction.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise les modalités administratives ainsi que les modalités d'application permanentes et temporaires visant à permettre à l'Ingénieur/au Consultant d'exiger de l'Entrepreneur qu'il s'assure du respect des exigences de performance en matière de développement durable, spécifiques à chaque section technique du devis. A cet égard, lorsqu'une section précise une valeur cible de performance énergique, elle doit également contenir des prescriptions quant à la démonstration, par l'Entrepreneur, que les résultats souhaités ont été obtenus.


01 47 19 DÉVELOPPEMENT DURABLE - EXPLOITATION

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
025013 - GESTION DES DÉCHETS TOXIQUES
014713 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONCEPTION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
014719 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - EXPLOITATION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
026500 - ENLEVEMENT DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE SOUTERRAINS
312213 - Travaux de nivellement sommaire
312333
335616 - Réservoirs souterrains de stockage de combustible
335613 - Réservoirs hors sol de stockage de combustible
028500

Notes:

La présente section portant le numéro 01 47 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 01364 - Développement durable - exploitation, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives aux produits, matériaux, matériels, services et méthodes d'exploitation et d'entretien d'un bâtiment pour lequel il existe une politique d'achat écologique visant à réduire le volume de déchets, le coût des matériaux et des matériels ainsi que la toxicité des produits, et à favoriser le recyclage.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section ne contient pas de prescriptions descriptives sur la façon d'atteindre les objectifs en matière de développement durable, mais énonce clairement les critères d'efficacité ainsi que la performance souhaitée.


01 51 00 SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

 La présente section sert à compléter les Conditions générales « C » du gouvernement fédéral ainsi que le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives à certaines conditions préalables et à certains crédits LEED définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques pour nouvelles constructions et rénovations importantes, LEED Canada-NC, version 1.0, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

 La présente section portant le numéro 01 51 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 01510 - Services d'utilités temporaires, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 52 00 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

 La présente section sert à compléter les Conditions générales « C » du gouvernement fédéral ainsi que le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC).

LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives à certaines conditions préalables et à certains crédits LEED définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques pour nouvelles constructions et rénovations importantes, LEED Canada-NC, version 1.0, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

 La présente section portant le numéro 01 52 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 01520 - Installations de chantier, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 56 00 OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

Notes:

 Il peut être nécessaire de modifier la présente section selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

 La présente section portant le numéro 01 56 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 01560 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 61 00 EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

017300 - EXÉCUTION DES TRAVAUX

Notes:

 Dans le cas de travaux faisant l'objet d'un contrat à prix forfaitaire (prix ferme), la présente section sert à compléter le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

 Dans le cas de travaux faisant l'objet d'un contrat de conception-construction, la présente section sert à compléter le document DOC 14, Contrat de design-construction à forfait, et le document DOC 15, Contrat entre design-constructeur et professionnel, du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

 Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les termes « offre » et « soumission » peuvent être utilisés.

 La présente section portant le numéro 01 61 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 01610 - Exigences générales concernant les produits, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 71 00 EXAMEN ET PRÉPARATION

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

Notes:

Dans le cas de travaux faisant l'objet d'un contrat à prix forfaitaire (montant global), la présente section sert à compléter le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC) ainsi que les Conditions générales « C » du gouvernement fédéral. Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

Dans le cas de travaux faisant l'objet d'un contrat de conception-construction, la présente section sert à compléter le DOCUMENT 14  - 2000, Contrat de design-construction à forfait (ACC, DCC, IRAC), et le DOCUMENT 15 - 2000, Contrat entre design-constructeur et professionnel (ACC, DCC, IRAC), du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

La présente section portant le numéro 01 71 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieuremen,t elle était publiée sous le numéro 01720 - Études et travaux préparatoires, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 73 00 EXÉCUTION DES TRAVAUX

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

 La présente section sert à compléter les Conditions générales « C » du gouvernement fédéral ainsi que le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.


01 74 11 NETTOYAGE

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section sert à compléter les Conditions générales « C » du gouvernement fédéral ainsi que le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

La présente section portant le numéro 01 74 11 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 01740 - Nettoyage, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 74 21 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

OBJET: La présente section vise les méthodes et procédures qui permettront de réduire la quantité de matériaux mis en décharge, d'optimiser la récupération de matériaux aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage, et de définir un programme de gestion systématique des déchets grâce auquel, une fois les travaux achevés, on disposera d'un dossier bien documenté de la gestion des déchets de chantier.

 Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les termes « offre » ou « soumission » peuvent être utilisés.

 La présente section portant le numéro 01 74 21 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 01355 - Gestion et élimination des déchets, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 77 00 ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

Dans le cas de travaux faisant l'objet d'un contrat à prix forfaitaire (prix ferme), la présente section sert à compléter les Conditions générales « C » du gouvernement fédéral ainsi que le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

Dans le cas de travaux faisant l'objet d'un contrat de conception-construction, la présente section sert à compléter le document DOC 14, Contrat de design-construction à forfait, et le document DOC 15, Contrat entre design-constructeur et professionnel, du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

La présente section portant le numéro 01 77 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 01770 - Achèvement des travaux, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 78 00 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017900 - DÉMONSTRATION ET FORMATION
017100 - EXAMEN ET PRÉPARATION

Notes:

Dans le cas de travaux faisant l'objet d'un contrat à prix forfaitaire (prix ferme), la présente section sert à compléter le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

Dans le cas de travaux faisant l'objet d'un contrat de conception-construction, la présente section sert à compléter le document DOC 14, Contrat de design-construction à forfait, et le document DOC 15, Contrat entre design-constructeur et professionnel, du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

La présente section portant le numéro 01 78 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 01780 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 79 00 DÉMONSTRATION ET FORMATION

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES

Notes:

La présente section sert à compléter les Conditions générales « C » du gouvernement fédéral ainsi que le document CCDC 2 du Comité canadien des documents de construction (CCDC). Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction.

La présente section portant le numéro 01 79 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 01820 - Démonstration du fonctionnement des systèmes et formation connexe, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


01 91 13 MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

019131 - PLAN DE MISE EN SERVICE (MS)
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
019133 - MISE EN SERVICE (MS) - FORMULAIRES
013216

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences générales relatives à la mise en service de tous les composants, équipements, systèmes, sous-systèmes et systèmes intégrés.


01 91 31 PLAN DE MISE EN SERVICE (MS)

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

019133 - MISE EN SERVICE (MS) - FORMULAIRES
019141 - MISE EN SERVICE (MS) - FORMATION

Notes:

OBJET: La présente section décrit l'organisation générale de la mise en service de composants, d'équipements, de systèmes, de sous-systèmes et de systèmes intégrés.

Se reporter au Guide CP.4 des Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC et aux autres documents connexes de TPSGC.

Bien que tous les projets de TPSGC comportent une phase de mise en service, certains ne requièrent pas de plan de mise en service. Cette question doit faire l'objet de discussions avec le Consultant, le gestionnaire du projet de TPSGC ainsi que le gestionnaire de la mise en service de TPSGC.

Si la présente section, 01 91 31 - Plan de mise en service (MS), ne fait pas partie du devis de projet, en incorporer les paragraphes pertinents à la section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales.


01 91 33 MISE EN SERVICE (MS) - FORMULAIRES

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

019151 - MANUEL DE GESTION DU BATIMENT (MGB)

Notes:

La présente section précise les exigences concernant la fourniture et l'utilisation des listes de contrôle relatives à l'installation et à la mise en route des équipements et systèmes concernés, ainsi que des formulaires de rapport de renseignements sur les produits, de contrôle de performance et de mise en service.

Dans le cas de travaux exécutés pour TPSGC, on trouvera une liste des formulaires relatifs à la mise en service dans les Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC, qu'on peut se procurer au Centre de documentation.


01 91 41 MISE EN SERVICE (MS) - FORMATION

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

Notes:

OBJET: La présente section vise la formation concernant les équipements et systèmes architecturaux, structuraux, mécaniques et électriques qui doit être donnée au personnel d'exploitation et d'entretien, de même qu'au client, à l'utilisateur et aux autres personnes concernées.

Se reporter au document intitulé « Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC - CP.5 - Guide de rédaction des plans de formation », et élaborer des plans de formation satisfaisant aux besoins particuliers du projet et visant les systèmes architecturaux, structuraux, mécaniques et électriques du bâtiment ou de l'installation. Joindre ces plans à la section 01 91 41.


01 91 51 MANUEL DE GESTION DU BATIMENT (MGB)

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences concernant la fourniture des données et renseignements à consigner dans le manuel de gestion du bâtiment, lesquels doivent être fournis par l'Entrepreneur. Le manuel de gestion du bâtiment précise 1) « quels » types de systèmes, d'appareils et de composants ont été installés dans le bâtiment, 2) « pourquoi » lesdits systèmes, appareils et composants ont été sélectionnés, et 3) « comment » les concepts de conception et d'exploitation des systèmes, sous-systèmes et systèmes intégrés sont réalisés.

Dans le cas de bâtiments neufs et de bâtiments existants ayant fait l'objet de travaux majeurs de rénovation/modernisation, le manuel de gestion produit doit être entièrement nouveau. Dans le cas de bâtiments existants ayant fait l'objet de travaux mineurs de rénovation ou d'aménagement, le manuel existant peut être mise à jour de manière à refléter les améliorations qui ont été apportées au bâtiment.

Pour de plus amples renseignements concernant l'élaboration de la présente section dans le cas d'un projet particulier, se reporter au document intitulé « Lignes directrices de mise en service de TPSGC - CP.4 - Guide de préparation des manuels de gestion du bâtiment ».


02 27 13 ANALYSE THERMOGRAPHIQUE - ENVELOPPES DE BATIMENT

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise l'analyse thermographique des enveloppes (verticales) de bâtiment, technique qui permet de déceler certaines anomalies thermiques de ces dernières, notamment des ponts thermiques insoupçonnés, des infiltrations et des exfiltrations d'air ou des pertes de chaleur et d'énergie par convection attribuables à un manque d'isolant ou à un défaut d'application ou de mise en place de ce dernier. Cette technique permet également de déceler la présence d'humidité dans les murs, attribuable à des exfiltrations d'air chaud et humide en provenance de l'intérieur ou à des infiltrations d'eau en provenance de l'extérieur. L'interprétation des résultats d'une telle analyse est effectuée par un spécialiste en thermographie possédant l'expérience et les compétences appropriées.

Les appareils et les instruments utilisés pour l'analyse thermographique permettent de fournir une image bidimensionnelle de l'énergie rayonnante émanant des surfaces examinées. Les gradients de température observés sur ces dernières sont reproduits en couleurs contrastantes ou en pseudo couleurs sur le viseur de la caméra. Lorsque ces gradients sont le résultat de variations de transfert d'énergie dans les murs, attribuables à des anomalies de nature thermique, ces dernières peuvent être repérées et visualisées.

Associée à la qualité de l'air intérieur, à laquelle on s'intéresse de plus en plus, la contamination fongique est une source grandissante de préoccupation. Les imageurs thermiques ne peuvent déceler directement les moisissures; toutefois, ils peuvent souvent déceler un certain degré d'humidité latente associée à la présence de moisissures. Comme la présence d'humidité n'est pas une preuve formelle de contamination fongique, des essais subséquents en laboratoire sont nécessaires pour confirmer la présence de moisissures dans une zone humide décelée.

L'analyse thermographique de l'enveloppe d'un bâtiment ne constitue pas une exigence spécifique relative aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED-Canada-NC, version 1.0, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada. Toutefois, cette exigence peut être associée au crédit ÉA 3, Mise en service améliorée. L'analyse thermographique permet de s'assurer que l'enveloppe du bâtiment a été réalisée conformément aux prescriptions et satisfait aux exigences en matière de performance énergétique minimale faisant l'objet de la condition préalable ÉA 2. Lorsque la certification LEED est exigée, coordonner les prescriptions avec celles de la section  01 35 21 - Exigences LEED.


02 27 16 ANALYSE THERMOGRAPHIQUE - TOITURES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise l'analyse thermographique des toitures, technique qui permet de déceler certaines anomalies thermiques de ces dernières, notamment des ponts thermiques insoupçonnés, des infiltrations et des exfiltrations d'air ou des pertes de chaleur et d'énergie par convection attribuables à un manque d'isolant ou à un défaut d'application ou de mise en place de ce dernier. Cette technique permet également de déceler la présence d'humidité dans le toit, attribuable à des exfiltrations d'air chaud et humide en provenance de l'intérieur ou à des infiltrations d'eau en provenance de l'extérieur. L'interprétation des résultats d'une telle analyse est effectuée par un spécialiste en thermographie possédant l'expérience et les compétences appropriées.

Les appareils et les instruments utilisés pour l'analyse thermographique permettent de fournir une image bidimensionnelle de l'énergie rayonnante émanant des surfaces examinées. Les gradients de température observés sur ces dernières sont reproduits en couleurs contrastantes ou en pseudo couleurs sur le viseur de la caméra. Lorsque ces gradients sont le résultat de variations de transfert d'énergie dans les murs, attribuables à des anomalies de nature thermique, ces dernières peuvent être repérées et visualisées.

Si elle est effectuée régulièrement et intégrée à un programme d'entretien préventif, l'analyse thermographique infrarouge peut contribuer à prolonger la vie utile des toitures. Beaucoup de toitures peuvent accumuler d'importantes quantités d'humidité au cours de très courtes périodes. Des toitures remises à neuf peuvent devenir saturées en quelques semaines sans qu'on ne repère d'infiltrations d'eau dans les espaces occupés. Une fois le problème décelé, il se peut que le remplacement de l'ouvrage reste la seule solution possible.

Les toitures les plus aptes à faire l'objet d'une analyse thermographique sont les toitures plates traditionnelles ou les toitures à faible pente où l'isolant est placé entre le support de couverture et la membrane d'étanchéité, en contact direct avec la sous-face de cette dernière, et notamment les toitures revêtues d'une membrane d'étanchéité monocouche ou multicouche, à surface lisse ou recouverte de gravier. Le cas échéant, la couche de gravier doit avoir une épaisseur de moins de 25 mm et être constituée de granules de moins de 13 mm de diamètre.

Les appareils d'imagerie thermique pouvant fonctionner à faibles longueurs d'onde permettent d'obtenir des résultats plus précis dans le cas des toitures revêtues de gravier et des toitures revêtues d'enduits réfléchissants. Les données thermographiques devraient être contre-vérifiées par des experts en couverture qualifiés, par carottage ou au moyen d'un humidimètre à pointes.

D'autres méthodes d'analyse non destructives, notamment avec capacimètres ou hygromètres nucléaires, peuvent donner de meilleurs résultats dans le cas des toitures recouvertes d'un ballast ou de pavés de forte masse volumique. Un ballast masquera la différence de température associée à de l'humidité latente parce qu'il peut absorber de grandes quantités d'énergie solaire pendant les heures d'ensoleillement.

L'analyse thermographique de la toiture d'un bâtiment ne constitue pas une exigence spécifique relative aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED-Canada-NC, version 1.0, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada. Toutefois, cette exigence peut être associée au crédit ÉA 3, Mise en service améliorée. L'analyse thermographique permet de s'assurer que la toiture a été réalisée conformément aux prescriptions et satisfait aux exigences en matière de performance énergétique minimale faisant l'objet de la condition préalable ÉA 2. Lorsque la certification LEED est exigée, coordonner les prescriptions avec celles de la section  01 35 21 - Exigences LEED.


02 27 19 ANALYSE THERMOGRAPHIQUE - MATÉRIELS MÉCANIQUES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise le repérage des anomalies thermiques présentées par des pièces mobiles, des surfaces réfractaires ou des appareils de chauffage et de rafraîchissement/refroidissement pouvant faire l'objet d'une observation directe, notamment des points de surchauffe liés à l'usure de roulements ou de paliers, à l'obstruction d'appareils de robinetterie, au désalignement de courroies d'entraînement, à la détérioration d'isolants ou de calorifuges réfractaires ou à un défaut d'étanchéité de systèmes de chauffage par rayonnement intégrés aux planchers.

L'analyse thermographique des systèmes, matériels, appareils et composants mécaniques ne constitue pas une exigence spécifique relative aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED-Canada-NC, version 1.0, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada. Toutefois, cette exigence peut être associée au crédit ÉA 3, Mise en service améliorée. L'analyse thermographique permet de s'assurer que les systèmes, matériels, appareils et composants mécaniques sont installés correctement et que les températures d'exploitation sont appropriées. Lorsque la certification LEED est exigée, coordonner les prescriptions avec celles de la section  01 35 21 - Exigences LEED.


02 27 23 ANALYSE THERMOGRAPHIQUE - MATÉRIELS ÉLECTRIQUES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise le repérage des anomalies thermiques présentées par des matériels et des appareils électriques fonctionnant en c.a. et en c.c., pouvant faire l'objet d'une observation directe, notamment des points de surchauffe présentés par des connexions ou des raccordements haute résistance mal exécutés, lâches, inappropriés, corrodés, vieillis, trop serrés, sales ou mettant en contact des métaux différents.

La plupart des appareils et des instruments thermographiques utilisés sur le terrain ne sont pas conçus pour des environnements volatils. La présente section ne devrait pas être utilisée dans le cas de travaux effectués dans des emplacement classés dangereux, notamment les emplacements de classes I, II et III, divisions 1 et 2, et de classe I, zones 0, 1 et 2, définies dans la norme NFPA 70E.

L'analyse thermographique des systèmes, matériels, appareils et composants électriques ne constitue pas une exigence spécifique relative aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED -Canada-NC, version 1.0, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada. Toutefois, cette exigence peut être associée au crédit ÉA 3, Mise en service améliorée. L'analyse thermographique permet de s'assurer que les systèmes, matériels, appareils et composants électriques sont installés correctement et que les températures d'exploitation sont appropriées. Lorsque la certification LEED est exigée, coordonner les prescriptions avec celles de la section  01 35 21 - Exigences LEED.


02 41 13 Démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain

Date: 2004/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
013529
312333
337173
013216
026500 - ENLEVEMENT DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE SOUTERRAINS

Notes:

La présente section portant le numéro 02 41 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02225 - Travaux de démolition - Ouvrages d'aménagement du terrain, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la démolition, à la récupération, au recyclage et à l'enlèvement, complets ou partiels, de divers ouvrages désignés à cette fin, ainsi qu'au remblayage des tranchées et des excavations résultant de ces travaux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Les travaux de démolition sont assujettis à des exigences particulières concernant la déconstruction, la mise en dépôt et la valorisation des matériaux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Conservation et réutilisation des matériaux : lorsqu'il s'agit de travaux de rénovation, prescrire l'enlèvement minutieux des matériaux de façon qu'ils puissent être réutilisés ultérieurement, et la récupération à la source d'autant d'éléments que possible. Avant d'entreprendre les travaux, il est bon d'avoir une bonne connaissance des types, des quantités et de la valeur des matériaux récupérables. (La réglementation ontarienne des 3 R exige, dans le cas de certains projets, que soit effectué, avant le début des travaux, un audit des déchets, suivi de l'élaboration d'un plan de réduction des déchets). Il est également conseillé d'inventorier les débouchés locaux pour la réutilisation et le recyclage des matériaux. Cette information se révélera précieuse aux fins de la surveillance des travaux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Veiller à ce que le contenu de la présente section (touchant la valorisation des déchets) n'entre pas en contradiction avec les prescriptions d'autres sections.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Atténuation des impacts environnementaux : le fait de conserver les bâtiments et de les rénover ou de les adapter à de nouveaux usages contribue à atténuer les impacts environnementaux associés à la production de matériaux de construction, comme l'acier et le béton. La réutilisation des bâtiments réduit les besoins en matériaux naturels et en matériaux manufacturés, puisque l'on se sert de structures déjà en place.

La présente section prescrit des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

Pour ce qui est de la démolition de bâtiments ou d'autres constructions, utiliser la section 02 41 16 - Démolition de constructions.


02411314 Enlèvement de revêtements bitumineux
02 41 13.14 Enlèvement de revêtements bitumineux

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
012900 - PAIEMENT

Notes:

OBJET: Cette section vise la marche à suivre et les méthodes à utiliser pour l'enlèvement d'un revêtement bitumineux existant.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


02 41 16 Démolition de structures

Date: 2004/09/30

Sections connexes:

015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
015600 - OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES
013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
013529
026500 - ENLEVEMENT DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE SOUTERRAINS
337173
312316

Notes:

La présente section portant le numéro 02 41 16 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02222 - Travaux de démolition - Structures, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section porte actuellement le numéro 02222, selon le Répertoire normatif* 1995. A partir de la mise à jour de janvier 2005, elle sera publiée sous le numéro 02 41 16, conformément à la classification du nouveau Répertoire normatif (MasterFormat* 2004).

OBJET: La présente section vise la démolition totale ou partielle d'ouvrages ou de structures, y compris de sous-sols et de murs de fondation. Elle vise également l'abandon et l'enlèvement de fosses septiques et de réservoirs de produits pétroliers.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section prescrit des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. La démolition sélective comporte des exigences particulières concernant la déconstruction, la mise en dépôt et l'élimination écologique des matériaux.

Si les travaux de démolition sélective font l'objet d'un marché distinct, s'assurer que ce marché fait mention de toutes les sections pertinentes de la Division 1 et notamment de celles qui ont trait à l'accès au chantier et aux restrictions visant les travaux, à la protection du public et des travailleurs, aux mesures de sécurité, au drainage, aux assurances, aux permis et aux autres sujets mentionnés à l'article Sections connexes. Pour ce qui est des travaux de démolition et d'enlèvement des démolitions, se reporter à la section 02 41 13 - Démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain.

La démolition consiste en l'élimination rapide d'une structure ou d'un ouvrage, avec ou sans enlèvement préalable des matières dangereuses qui s'y trouvent.


02411601 DÉMOLITION DE STRUCTURES (VERSION ABRÉGÉE)
02 41 16.01 DÉMOLITION DE STRUCTURES (VERSION ABRÉGÉE)

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

024116 - Démolition de structures
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

OBJET: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Énoncer les exigences additionnelles à la PARTIE 3 - EXÉCUTION.

La démolition constitue une méthode de destruction rapide d'un bâtiment, avec ou sans enlèvement préalable des matières dangereuses qui s'y trouvent.


02 41 20 MISE HORS SERVICE ET ENLEVEMENT DE HOTTES DE LABORATOIRE D'USAGE GÉNÉRAL

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013521 - EXIGENCES LEED
028200

Notes:

La présente section contient des exigences générales LEED. Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED, du DDN.


02 41 21 DÉCONSTRUCTION DE STRUCTURES

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013573 - DÉCONSTRUCTION DE STRUCTURES
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
337173
026500 - ENLEVEMENT DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE SOUTERRAINS
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET: La présente section vise la déconstruction partielle ou complète de structures ou d'ouvrages. Elle sert à fournir aux rédacteurs de devis les outils nécessaires pour inclure des prescriptions favorisant la récupération des matériaux de construction en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage. La présente section n'est pas un cadre d'analyse de la faisabilité d'un projet de déconstruction. Avant d'y recourir, il faut plutôt s'efforcer d'évaluer l'intérêt économique du projet de déconstruction et de déterminer l'ampleur des travaux, par exemple s'il s'agit d'une déconstruction partielle ou complète. Cette décision sera prise en fonction de différents paramètres, notamment les dimensions, le type et la date de construction de la structure ou de l'ouvrage, ses matériaux constitutifs, la qualité et la quantité de matériaux pouvant être récupérés, les débouchés locaux en matière de réutilisation/réemploi et de recyclage, et le calendrier des travaux. La présente section ne vise pas les exigences et les règles techniques de déconstruction de structures ou d'ouvrages complets devant être partiellement ou entièrement reconstruits ailleurs.

Les activités entourant la déconstruction de structures ou d'ouvrages,      p. ex. l'enlèvement des canalisations d'utilités souterraines, l'abattage à l'explosif, la reprise en sous-oeuvre et l'étaiement, peuvent offrir des occasions de valorisation des matériaux de rebut. Inclure des prescriptions spécifiant que les matériaux employés dans le cadre de ces activités ou générés par celles-ci, et qui peuvent être réutilisés/réemployés ou récupérés, soient conservés dans des conditions qui permettront leur élimination écologique.

La déconstruction peut en quelque sorte être définie comme le processus inverse de la construction. Elle consiste à démanteler minutieusement une structure ou un ouvrage de manière à maximiser la réutilisation/le réemploi des matériaux et, de ce fait, à réduire la quantité de déchets produits et à préserver les ressources naturelles.


02 41 99 DÉMOLITION - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

OBJET: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section est une version abrégée des sections 02 41 16 - Démolition de structures et 02 41 23 - Démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain, et elle doit être utilisée dans le cas de TRAVAUX de démolition DE PETITE ENVERGURE exécutés pour le gouvernement fédéral. Il se peut qu'elle ne contienne pas tous les renseignements nécessaires pour couvrir l'étendue des travaux prévus dans le cas de tous les projets; le cas échéant, il faudra la modifier en conséquence, en supprimant des prescriptions et en en ajoutant de nouvelles tirées des deux sections mentionnées précédemment.

La démolition constitue une méthode d'élimination rapide d'un bâtiment, avec ou sans enlèvement préalable des matières dangereuses qui s'y trouvent.


02 42 13 RÉCUPÉRATION DE TAPIS-MOQUETTES

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
096800 - Revêtements de tapis-moquette

Notes:

Les tapis-moquettes de type commercial généralement installés dans des immeubles de bureaux, des établissements de collectivités et autres bâtiments commerciaux sont faits de nylon 6 ou de nylon 6,6.

La présente section précise les exigences visant l'enlèvement et la récupération, aux fins de recyclage, des vieux tapis-moquettes ainsi que des retailles de tapis-moquettes nouvellement mis en oeuvre, dans le cas d'installations de 4500 mètres carrés de surface ou plus.


02431305 OUVRAGES HISTORIQUES - DÉMÉNAGEMENT DE STRUCTURES
02 43 13.05 OUVRAGES HISTORIQUES - DÉMÉNAGEMENT DE STRUCTURES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
310431 - OUVRAGES HISTORIQUES - ÉTAIEMENT/CONTREVENTEMENT ET REPRISE EN SOUS-OEUVRE
312333

Notes:

VALIDATION:  La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.


02 50 13 GESTION DES DÉCHETS TOXIQUES

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

La présente section contient des exigences générales LEED. Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED, du DDN.


02610001 ASSAINISSEMENT DES SOLS
02 61 00.01 ASSAINISSEMENT DES SOLS

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
013500
313219

Notes:


02 65 00 ENLEVEMENT DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE SOUTERRAINS

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
312310
312213 - Travaux de nivellement sommaire
026100

Notes:

L'enlèvement de réservoirs de stockage présente trois types de risques : une méthode de travail inadéquate lors de l'enlèvement des réservoirs et de la tuyauterie, laquelle peut entraîner le rejet de polluants dans l'environnement (excavation mal exécutée); des risques sur les plans de la santé et de la sécurité au travail, notamment des risques d'explosion, d'incendie et d'inhalation de fumée; l'élimination inadéquate des réservoirs de stockage, des boues et des liquides résiduels en plus de la contamination possible des eaux souterraines et des sols voisins. Tous ces risques mettent en lumière l'importance de recourir à des exécutants accrédités, possédant une formation adéquate pour tous les aspects des travaux.


02 81 01 MATIERES DANGEREUSES

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:


02820001 DÉSAMIANTAGE - PRÉCAUTIONS MINIMALES
02 82 00.01 DÉSAMIANTAGE - PRÉCAUTIONS MINIMALES

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

028200
013529

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences et les techniques relatives aux travaux de désamiantage et aux travaux d'installation/de mise en oeuvre de matériaux amiantés non friables, de moins de 7.5 mètres carrés de carreaux de plafond et de moins d'un mètre carré de cloison sèche finie avec de la pâte à joint contenant un matériau amianté. Dans le cas de travaux de désamiantage nécessitant des précautions plus élaborées, se reporter, selon le cas, aux sections 02 82 00.02 - Désamiantage - Précautions moyennes et 02 82 00.02 - Désamiantage - Précautions maximales.

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN) et des membres du secteur privé.

La présente section prescrit des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section est en bonne partie conforme aux exigences du règlement 278/05 (auparavant désigné règlement 838/90 du ministère du Travail de l'Ontario) des Règlements refondus de l'Ontario (2005) traitant de l'amiante dans les projets de construction et de réfection de bâtiments, et visant l'application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Le règlement 278/05 est également conforme aux recommandations présentées dans le document intitulé Report of the Royal Commission on Matters of Health and Safety Arising from the Use of Asbestos in Ontario, 1984, lesquelles conseillaient de définir, en fonction du niveau d'exposition probable, trois grands types de précautions associées aux travaux de désamiantage. Ce règlement a par conséquent défini des travaux de type 1, 2 et 3 auxquels s'appliquent respectivement des précautions minimales, moyennes et maximales. Cette classification convient également très bien à la préparation de devis et devrait satisfaire à la plupart, sinon à la totalité, des exigences provinciales en ce qui a trait à ce type de travaux. Par conséquent, la présente section 02 82 00.01 - Désamiantage - Précautions minimales ainsi que les sections 02 82 00.02 - Désamiantage - Précautions moyennes et 02 82 00.03 - Désamiantage - Précautions maximales, portent respectivement sur les travaux de type 1, 2 et 3.

Il importe d'étudier le projet avec beaucoup de soin afin de déterminer quel est le type de précautions les plus appropriées aux travaux à effectuer. Lorsque l'exécution des travaux nécessite le recours à plus d'un type de précautions, préparer le devis de projet de manière à prescrire le type de précautions les plus rigoureuses, puis énoncer clairement les exigences en ce qui concerne les autres types de précautions qui s'appliquent.

Définir clairement dans le présent devis ainsi que sur les dessins l'étendue des travaux et les lieux où ces derniers seront exécutés.


02820002 DÉSAMIANTAGE - PRÉCAUTIONS MOYENNES
02 82 00.02 DÉSAMIANTAGE - PRÉCAUTIONS MOYENNES

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

028200
013529

Notes:

OBJET: La présente section prescrit les exigences et les techniques relatives à l'enlèvement, à l'encapsulage, au déplacement et au confinement de quantités déterminées de matériaux amiantés du type spécifié. Dans le cas de travaux de désamiantage nécessitant des précautions minimales et maximales, se reporter respectivement aux sections 02 82 00.01 - Désamiantage - Précautions minimales, et 02 82 00.03 - Désamiantage - Précautions maximales.

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN) et des membres du secteur privé.

La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section est en bonne partie conforme aux exigences du règlement 278/05 (auparavant désigné règlement 838/90 du ministère du Travail de l'Ontario) des Règlements refondus de l'Ontario (2005) traitant de l'amiante dans les projets de construction et de réfection de bâtiments, et pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. La méthode du sac à gants conçue pour enlever du calorifuge amianté recouvrant une tuyauterie y est expliquée. Le règlement 278/05 est également conforme aux recommandations présentées dans le document intitulé Report of the Royal Commission on Matters of Health and Safety Arising from the Use of Asbestos in Ontario, 1984, lesquelles conseillaient de définir, en fonction du niveau d'exposition probable, trois grands types de précautions associées aux travaux de désamiantage. Ce règlement a par conséquent défini des travaux de type 1, 2 et 3 auxquels s'appliquent des précaution minimales, moyennes et maximales. Cette classification convient également très bien à la préparation de devis et devrait satisfaire à la plupart, sinon à la totalité, des exigences provinciales en ce qui a trait à ce type de travaux. Par conséquent, la présente section 02 82 00.02 - Désamiantage - Précautions moyennes, vise les travaux de type 2 tandis que la section 02 82 00.01 - Désamiantage - Précautions minimales vise les travaux de type 1 et la section 02 82 00.03 - Désamiantage - Précautions maximales, les travaux de type 3.

Il importe d'étudier le projet avec beaucoup de soin afin de déterminer quel est le type de précautions les plus appropriées aux travaux à effectuer. Lorsque l'exécution des travaux nécessite le recours à plus d'un type de précautions, préparer le devis de projet de manière à prescrire le type de précautions les plus rigoureuses puis énoncer clairement les exigences en ce qui concerne les autres types de précautions qui s'appliquent.

Définir clairement, dans le présent devis ainsi que sur les dessins, l'étendue des travaux et les lieux où ces derniers seront exécutés.


02820003 DÉSAMIANTAGE - PRÉCAUTIONS MAXIMALES
02 82 00.03 DÉSAMIANTAGE - PRÉCAUTIONS MAXIMALES

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
013529

Notes:

OBJET: La présente section prescrit les exigences et les techniques relatives à l'enlèvement, à l'encapsulage, au déplacement et au confinement de matériaux amiantés nécessitant des précautions plus élaborées que celles décrites dans la section 02 82 00.01 - Désamiantage - Précautions minimales ou dans la section 02 82 00.02 - Désamiantage - Précautions moyennes. Les règles techniques définies dans la présente section peuvent être utilisées seules ou conjointement avec celles des deux sections ci-dessus, selon les travaux à exécuter. Les règles techniques et les matériaux amiantés visés par la présente section sont ceux définis dans les pages qui suivent.

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN) et des membres du secteur privé.

La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section ne s'applique pas aux travaux de désamiantage exécutés lors de transformations mineures, ni lors de travaux courants d'inspection et d'entretien.

Les exigences générales applicables à l'ensemble des travaux ne sont pas spécifiées dans la présente section; elles doivent être prescrites aux termes de la Division 1. Ces exigences portent, entre autres, sur ce qui suit : objet des travaux, calendrier d'exécution, utilisation des lieux par l'Entrepreneur, exigences en matière de sécurité, occupation partielle des lieux, réunions de chantier, affichage et avis (sauf les avertissements particuliers au désamiantage), photographies des travaux, installations temporaires et mesures de sécurité (autres que celles prescrites dans la présente section), nettoyage général du bâtiment et toute autre considération semblable. Se reporter à la Division 1 du Devis directeur national, en retenir les sections pertinentes et les modifier ou les rédiger selon les besoins. De manière similaire, doivent être prescrits ailleurs que dans la présente section les travaux connexes qu'entraîne le désamiantage et qui peuvent être effectués soit dans des zones non contaminées, soit après décontamination des zones de travail. Ces travaux connexes concernent notamment les plafonds suspendus, l'application d'un nouveau produit ignifuge, les travaux de peinture ainsi que les travaux de nature électrique ou mécanique. IL EST ESSENTIEL QUE LE DÉSAMIANTAGE ET LES TRAVAUX CONNEXES COMME CEUX MENTIONNÉS CI-DESSUS FASSENT L'OBJET D'UN SEUL CONTRAT. CETTE FAÇON DE PROCÉDER PERMET DE CONTROLER PLUS EFFICACEMENT LES TRAVAUX ET FAVORISE L'UTILISATION DE MÉTHODES PLUS SURES.

La présente section est en bonne partie conforme aux exigences du règlement 278/05 (auparavant désigné règlement 838/90 du ministère du Travail de l'Ontario) des Règlements refondus de l'Ontario (2005) traitant de l'amiante dans les projets de construction et de réfection de bâtiments, et pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. La méthode du sac à gants conçue pour enlever du calorifuge amianté recouvrant une tuyauterie y est expliquée. Le règlement 278/05 est également conforme aux recommandations présentées dans le document intitulé Report of the Royal Commission on Matters of Health and Safety Arising from the Use of Asbestos in Ontario, 1984, lesquelles conseillaient de définir, en fonction du niveau d'exposition probable, trois grands types de précautions associées aux travaux de désamiantage. Ce règlement a par conséquent défini des travaux de type 1, 2 et 3 auxquels s'appliquent des précautions minimales, moyennes et maximales. Cette classification convient également très bien à la préparation de devis et devrait satisfaire à la plupart, sinon à la totalité, des exigences provinciales en ce qui a trait à ce type de travaux. Par conséquent, la présente section 02 82 00.03 - Désamiantage - Précautions maximales, et les sections 02 82 00.01 - Désamiantage - Précautions minimales et 02 82 00.02 - Désamiantage - Précautions moyennes, portent respectivement sur les travaux de type 1, 2 et 3.

Il importe d'étudier le projet avec beaucoup de soin afin de déterminer quel est le type de précautions les plus appropriées aux travaux à effectuer. Lorsque l'exécution des travaux nécessite le recours à plus d'un type de précautions, préparer le devis de projet de manière à prescrire le type de précautions les plus rigoureuses puis énoncer clairement les exigences en ce qui concerne les autres types de précautions qui s'appliquent.

Définir clairement, dans le présent devis ainsi que sur les dessins, l'étendue des travaux et les lieux où ces derniers seront exécutés.


02 83 10 ENLEVEMENT DE REVETEMENTS DE PEINTURE A BASE DE PLOMB PRÉCAUTIONS MINIMALES

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences et les règles techniques relatives à l'enlèvement des revêtements de peinture à base de plomb de types décrits ci-après. Dans le cas de travaux d'enlèvement de peinture au plomb nécessitant des précautions plus poussées, se reporter, selon le cas, aux sections 02 83 11 - Enlèvement de revêtements de peinture à base de plomb - Précautions moyennes et 02 83 12 - Enlèvement de revêtements de peinture à base de plomb - Précautions maximales.

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN) et des membres du secteur privé.

La présente section prescrit des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section est en bonne partie conforme aux exigences du Règlement 843 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990, traitant du plomb comme substance désignée et pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et de la Directive concernant l'exposition au plomb sur les chantiers de construction, élaborée par le ministère du Travail de l'Ontario. Dans cette directive, des travaux de type 1, 2 et 3 ont été définis, auxquels s'appliquent respectivement des précautions minimales, moyennes et maximales. Cette classification convient également à la préparation de devis et devrait satisfaire à la plupart, sinon à la totalité, des exigences provinciales en ce qui a trait à l'enlèvement de la peinture au plomb. Par conséquent, la présente section  02 83 10 - Enlèvement des revêtements de peinture à base de plomb - Précautions minimales, et les sections 02 83 11 -  Enlèvement des revêtements de peinture à base de plomb - Précautions moyennes et 02 83 12 -  Enlèvement des revêtements de peinture à base de plomb - Précautions maximales, portent respectivement sur les travaux de type 1, 2 et 3.

Il importe d'étudier le projet avec soin afin de déterminer quel est le type de précautions le plus approprié aux travaux à effectuer. Lorsque l'exécution des travaux nécessite le recours à plus d'un type de précautions, préparer le devis de projet de manière à prescrire le type de précautions le plus rigoureux, puis énoncer clairement les exigences en ce qui a trait aux autres types de précautions qui s'appliquent.

Indiquer  clairement dans la présente section ainsi que sur les dessins l'étendue des travaux et les lieux où ces derniers seront exécutés.


02 83 11 ENLEVEMENT DE REVETEMENTS DE PEINTURE A BASE DE PLOMB PRÉCAUTIONS MOYENNES

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences et les règles techniques relatives à l'enlèvement des revêtements de peinture à base de plomb de types décrits ci-après. Dans le cas de travaux d'enlèvement de peinture au plomb nécessitant des précautions moins poussées, se reporter à la section 02 83 10 - Enlèvement de revêtements de peinture à base de plomb - Précautions minimales, et dans le cas de travaux nécessitant des précautions plus poussées, se reporter la section 02 83 12 - Enlèvement de revêtements de peinture à base de plomb - Précautions maximales.

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN) et des membres du secteur privé.

La présente section prescrit des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section est en bonne partie conforme aux exigences du Règlement 843 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990, traitant du plomb comme substance désignée et pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et de la Directive concernant l'exposition au plomb sur les chantiers de construction, élaborée par le ministère du Travail de l'Ontario. Dans cette directive, des travaux de type 1, 2 et 3 ont été définis, auxquels s'appliquent respectivement des précautions minimales, moyennes et maximales. Cette classification convient également à la préparation de devis et devrait satisfaire à la plupart, sinon à la totalité, des exigences provinciales en ce qui a trait à l'enlèvement de la peinture au plomb. Par conséquent, la présente section 02 83 11 - Enlèvement des revêtements de peinture à base de plomb - Précautions moyennes et les sections 02 83 10 -  Enlèvement des revêtements de peinture à base de plomb - Précautions minimales et 02 83 12 -  Enlèvement des revêtements de peinture à base de plomb - Précautions maximales, portent respectivement sur les travaux de type 2, 1 et  3.

Il importe d'étudier le projet avec soin afin de déterminer quel est le type de précautions le plus approprié aux travaux à effectuer. Lorsque l'exécution des travaux nécessite le recours à plus d'un type de précautions, préparer le devis de projet de manière à prescrire le type de précautions le plus rigoureux, puis énoncer clairement les exigences en ce qui a trait aux autres types de précautions qui s'appliquent.

Indiquer clairement dans la présente section ainsi que sur les dessins l'étendue des travaux et les lieux où ces derniers seront exécutés.


02 83 12 ENLEVEMENT DE REVETEMENTS DE PEINTURE A BASE DE PLOMB PRÉCAUTIONS MAXIMALES

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences et les règles techniques relatives à l'enlèvement des revêtements de peinture à base de plomb de types décrits ci-après. Dans le cas de travaux d'enlèvement de peinture au plomb nécessitant des précautions moins poussées, se reporter, selon le cas, aux sections 02 83 10 - Enlèvement de revêtements de peinture à base de plomb - Précautions minimales et 02 83 11 - Enlèvement de revêtements de peinture à base de plomb - Précautions moyennes.

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN) et des membres du secteur privé.

La présente section prescrit des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section est en bonne partie conforme aux exigences du Règlement 843 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990, traitant du plomb comme substance désignée et pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et de la Directive concernant l'exposition au plomb sur les chantiers de construction, élaborée par le ministère du Travail de l'Ontario. Dans cette directive, des travaux de type 1, 2 et 3 ont été définis, auxquels s'appliquent respectivement des précautions minimales, moyennes et maximales. Cette classification convient également à la préparation de devis et devrait satisfaire à la plupart, sinon à la totalité, des exigences provinciales en ce qui a trait à l'enlèvement de la peinture au plomb. Par conséquent, la présente section 02 83 12 - Enlèvement des revêtements de peinture à base de plomb - Précautions maximales et les sections 02 83 11 - Enlèvement des revêtements de peinture à base de plomb - Précautions moyennes et 02 83 10 - Enlèvement des revêtements de peinture à base de plomb - Précautions minimales portent respectivement sur les travaux de type 3, 2 et 1.

Il importe d'étudier le projet avec soin afin de déterminer quel est le type de précautions le plus approprié aux travaux à effectuer. Lorsque l'exécution des travaux nécessite le recours à plus d'un type de précautions, préparer le devis de projet de manière à prescrire le type de précautions le plus rigoureux, puis énoncer clairement les exigences en ce qui a trait aux autres types de précautions qui s'appliquent.

Indiquer clairement dans la présente section ainsi que sur les dessins l'étendue des travaux et les lieux où ces derniers seront exécutés.


02 84 00 ASSAINISSEMENT - PCB (POLYCHLOROBIPHÉNYLES)

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
013529
312333
312213 - Travaux de nivellement sommaire

Notes:

Suite à l'étude qu'il a menée sur des données concernant le chlorobiphényle (54 % de chlore), le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) en est arrivé à la conclusion que ce produit cause le cancer.


02850001 TRAITEMENT DE LA CONTAMINATION FONGIQUE - PRÉCAUTIONS MINIMALES
02 85 00.01 TRAITEMENT DE LA CONTAMINATION FONGIQUE - PRÉCAUTIONS MINIMALES

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

Notes:

OBJET: La présente section vise les exigences et la marche à suivre pour le traitement de surfaces contaminées de 3 mètres carrés ou moins et de petites zones isolées des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), mesurant moins de 1 mètre carré. Dans le cas de travaux nécessitant le recours à de plus grandes précautions, se reporter à la section 02 85 00.02 - Traitement de la contamination fongique - Précautions moyennes, ou à la section 02 85 00.03 - Traitement de la contamination fongique - Précautions maximales, selon le cas.

Il importe d'étudier le projet avec beaucoup de soin afin de déterminer quel est le type de précautions le plus approprié aux travaux à effectuer. Lorsque les travaux nécessitent le recours à plus d'un type de précautions, retenir, pour l'ensemble du devis, celui qui permettra de satisfaire aux exigences les plus rigoureuses et énoncer clairement les exigences retenues pour les autres types de précautions qui s'appliquent.


02850002 TRAITEMENT DE LA CONTAMINATION FONGIQUE - PRÉCAUTIONS MOYENNES
02 85 00.02 TRAITEMENT DE LA CONTAMINATION FONGIQUE - PRÉCAUTIONS MOYENNES

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

028500

Notes:

OBJET: La présente section vise les exigences et la marche à suivre pour le traitement de la contamination fongique sur des surfaces isolées de 3 à 10 mètres carrés. Dans le cas de travaux nécessitant le recours à de plus grandes précautions, se reporter à la section 02 85 00.01 - Traitement de la contamination fongique - Précautions minimales, ou à la section 02 85 00.03 - Traitement de la contamination fongique - Précautions maximales, selon le cas.

Il importe d'étudier le projet avec beaucoup de soin afin de déterminer quel est le type de précautions le plus approprié aux travaux à effectuer. Lorsque les travaux nécessitent le recours à plus d'un type de précautions, retenir, pour l'ensemble du devis, celui qui permettra de satisfaire aux exigences les plus strictes, et énoncer clairement les exigences retenues pour les autres types de précautions qui s'appliquent.


02850003 TRAITEMENT DE LA CONTAMINATION FONGIQUE - PRÉCAUTIONS MAXIMALES
02 85 00.03 TRAITEMENT DE LA CONTAMINATION FONGIQUE - PRÉCAUTIONS MAXIMALES

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

OBJET: La présente section vise les exigences et la marche à suivre pour le traitement des surfaces contaminées de plus de 10 mètres carrés chacune dans une aire de travail et de plus de 1 mètre carré dans des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA). Dans le cas de travaux nécessitant le recours à de moins grandes précautions, se reporter à la section 02 85 00.01 - Traitement de la contamination fongique - Précautions minimales, ou à la section 02 85 00.02 - Traitement de la contamination fongique - Précautions moyennes, selon le cas.

Il importe d'étudier le projet avec beaucoup de soin afin de déterminer quel est le type de précautions le plus approprié aux travaux à effectuer. Lorsque les travaux nécessitent le recours à plus d'un type de précautions, retenir, pour l'ensemble du devis, celui qui permettra de satisfaire aux exigences les plus strictes, et énoncer clairement les exigences retenues pour les autres types de précautions qui s'appliquent.


03 10 00 COFFRAGES ET ACCESSOIRES POUR BÉTON

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériaux pour coffrages en bois, coffrages nervurés et coffrages tubulaires, les tirants et les doublures de coffrage, les agents de décoffrage, de même que la construction, le montage et le démontage des coffrages, ainsi que le ré-étayage des ouvrages.

 La présente section portant le numéro 03 10 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 03100 - Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat) 1995.


03 11 19 Coffrages isolants pour béton

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017419
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
032000 - ARMATURES POUR BÉTON
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
071113 - HYDROFUGES BITUMINEUX
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 03 11 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 03131 - Coffrages isolants pour béton, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les coffrages isolants pour béton constitués de panneaux isolants rigides en polystyrène, du type à emboîtement mécanique, d'écarteurs et de pièces noyées en plastique, de dispositifs de montage pour barres d'armature et d'accessoires divers, et destinés à recevoir du béton coulé en place.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.


03 20 00 ARMATURES POUR BÉTON

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE

Notes:

OBJET: La présente section vise les divers produits et matériaux constituant les armatures du béton, ainsi que la fabrication, la mise en place et les retouches sur place de ces éléments.

 La présente section portant le numéro 03 20 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 03200 - Armatures pour béton, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat) 1995.


03 30 00 BÉTON COULÉ EN PLACE

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
013529
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI

Notes:

OBJET: La présente section précise deux façons de prescrire des travaux de bétonnage et de commander du béton, soit les variantes « performance » et « normative ». Elle vise également les matières et les composants, les formules de dosage, les différents accessoires, la préparation, la mise en oeuvre et le contrôle de la qualité du béton à couler en place.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Les cendres volantes sont des résidus de la combustion du charbon en centrale thermique. Cette substance s'accumule rapidement et son élimination peut poser des difficultés. Les cendres volantes peuvent être utilisées comme composants dans la production du béton. Chaque tonne de cendres volantes qui est utilisée comme substitut des composants traditionnels du ciment Portland permet d'économiser un baril de pétrole, soit la consommation associée à l'extraction de ces composants. Le guide MTL 2004-16(TR-R) - Utilisation de cendres volantes et de laitier dans le béton : guide des règles de l'art,  préparé par TPSGC et NRCan (ftp://ftp.pwgsc.gc.ca./rps/docentre/st/st252-f.pdf ) ainsi que la norme ASTM C 618, Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete, peuvent servir de documents de référence.


03300001 BÉTON COULÉ EN PLACE (VERSION ABRÉGÉE)
03 30 00.01 BÉTON COULÉ EN PLACE (VERSION ABRÉGÉE)

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
135290
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Notes:

OBJET: La présente section précise deux façons de prescrire des travaux de mise en oeuvre du béton coulé en place, soit les variantes « performance » et « normative ». Elle vise également les matériaux et le matériel utilisés, les formules de dosage, les barres et les treillis d'armature, les garnitures d'étanchéité ainsi que les produits de remplissage et de scellement.


03 30 51 BÉTON POUR TABLIERS DE PONT

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
032000 - ARMATURES POUR BÉTON

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériaux utilisés pour la réalisation de tabliers de pont en béton, ainsi que les méthodes de construction et de protection et les techniques spéciales connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Les cendres volantes sont des résidus de la combustion du charbon en centrale thermique. Cette substance s'accumule rapidement et son élimination peut poser des difficultés. Les cendres volantes peuvent être utilisées comme constituants du béton. Chaque tonne de cendres volantes qui est utilisée comme substitut des composants traditionnels du ciment permet d'économiser un baril de pétrole, soit la consommation associée à l'extraction de ces composants. Le document MTL 2004-16(TR-R) - Utilisation des cendres volantes et de laitier dans le béton : guide des règles de l'art, préparé par TPSGC et le CNRC, et la norme ASTM C 618, Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete, peuvent servir de documents de référence.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 03 30 00 - Béton coulé en place.

 La présente section portant le numéro 03 30 51 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 03301 - Béton pour tabliers de pont, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat) 1995.


03 35 00 Finition de surfaces en béton

Date: 1999/12/31

Sections connexes:

028101 - MATIERES DANGEREUSES
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
079200 - Produits d'étanchéité pour joints

Notes:

La présente section portant le numéro 03 35 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 03362 - Traitement des planchers de béton, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise l'application de durcisseurs chimiques et de produits d'impression pour la finition des planchers de béton, nouveaux ou existants, une fois la cure et la prise terminées.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Une élimination correcte, conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux applicables, des quantités excédentaires de durcisseurs chimiques et de produits d'impression ainsi que de tous les produits de traitement de surface enlevés limitera les effets nuisibles pourl'environnement. Observer les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux concernant l'élimination des quantités excédentaires de durcisseurs chimiques et de produits de finition. Éliminer de façon écologique les déchets produits par le décapage des planchers.


03 35 05 TRAITEMENT DURCISSEUR POUR PLANCHERS DE BÉTON

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE

Notes:

La présente section portant le numéro 03 35 05 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 03361 - Durcisseurs pour planchers de béton, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET:  La présente section vise les durcisseurs, les enduits antidérapants et les matériaux de cure en feuilles pour les planchers de béton.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Le béton utilisé pour les chapes, les adhésifs de liaisonnement, la préparation des treillis d'armature, la finition des dalles de fondation, l'exécution des chapes et les travaux de finition sont prescrits à la section 03 30 00 - Béton coulé en place.

Les produits de traitement habituellement appliqués sur les planchers de béton existants, tels que les cires acryliques et les composés d'impression à base d'émulsion aqueuse ou de solvant, sont prescrits à la section 03 35 00 - Finition de surfaces en béton.

Coordonner les exigences relatives à la cure des produits et aux tolérances admissibles avec les prescriptions de la section 03 30 00 - Béton coulé en place.


03 37 13 BÉTON PROJETÉ

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

017419
032000 - ARMATURES POUR BÉTON
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE

Notes:

La présente section portant le numéro 03 37 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 03371 - Béton projeté, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la confection et à l'application de béton de ciment Portland acheminé dans un tuyau souple et projeté à l'aide d'une lance pneumatique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Les cendres volantes sont des résidus de la combustion du charbon en centrale thermique. Cette substance s'accumule rapidement et son élimination peut poser des difficultés. Pour la production de ciment et de béton, les cendres volantes peuvent remplacer le sable argileux ou le gravier. Chaque tonne de cendres volantes qui est utilisée comme substitut des composants traditionnels du ciment/béton permet d'économiser un baril de pétrole, soit la consommation associée à l'extraction de ces composants.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Le fait d'incorporer au mélange de ciment du laitier de haut fourneau, des cendres volantes de centrale thermique, du gypse industriel et des fumées de silice comme constituants secondaires permet de préserver les matières premières, d'économiser de l'énergie, de récupérer davantage de ressources et de réduire ainsi les quantités de déchets à éliminer.


03 37 26 Béton mis en place sous l'eau

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

017419
032000 - ARMATURES POUR BÉTON
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE

Notes:

La présente section portant le numéro 03 37 26 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 03306 - Bétonnage sous l'eau, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la fourniture de béton en vrac ou en sacs et à sa mise en place sous l'eau à l'aide d'une trémie, d'une pompe ou d'une benne à fond ouvrant.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Vérifier les exigences environnementales particulières à ce projet auprès des autorités fédérales et provinciales compétentes, et veiller à ce que les renseignements pertinents figurent sur les dessins et dans les documents contractuels.


03 41 00 ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON STRUCTURAL

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
034500 - Éléments préfabriqués en béton architectural

Notes:

OBJET: La présente section vise les éléments de forme standard ou spéciale, en béton précontraint par pré-tension ou par post-tension, renforcés au moyen d'armatures en acier et qui, après la pose, font partie intégrante de l'ossature de l'ouvrage. Ces éléments sont généralement fabriqués au moyen de ciment gris et n'ont habituellement aucun fini architectural particulier.

Dans le cas des travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, la conception des éléments préfabriqués en béton architectural précontraint doit être effectuée selon les recommandations énoncées dans la troisième édition du CPCI Design Manual préparé par l'Institut canadien du béton préfabriqué et précontraint, conformément aux Normes pour les immeubles à bureaux fédéraux de TPSGC.


03 41 36 ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON STRUCTURAL PRÉCONTRAINT PAR POST-TENSION

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les modalités administratives, les matériaux et les matériels ainsi que certaines exigences relatives à la mise en oeuvre d'éléments structuraux en béton précontraint en usine et soumis à une post-tension sur le chantier.

Dans le cas des travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, la conception des éléments préfabriqués en béton architectural précontraint doit être effectuée selon les recommandations énoncées dans la troisième édition du CPCI Design Manual préparé par l'Institut canadien du béton préfabriqué et précontraint, conformément aux Normes pour les immeubles à bureaux fédéraux de TPSGC.


03 45 00 Éléments préfabriqués en béton architectural

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
040512 - MORTIER ET COULIS POUR MAÇONNERIE

Notes:

La présente section portant le numéro 03 45 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 03450 - Plant-precast Architectural Concrete, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux constitutifs, y compris les mélanges de coulis et de béton, la fabrication, la finition et la mise en place d'éléments préfabriqués, porteurs et non porteurs, en béton architectural.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Les cendres volantes sont des résidus de la combustion du charbon en centrale thermique. Cette substance s'accumule rapidement et son élimination peut poser des difficultés. Pour la production de ciment et de béton, les cendres volantes peuvent remplacer le sable argileux ou le gravier. Chaque tonne de cendres volantes qui est utilisée comme substitut des composants traditionnels du ciment/béton permet d'économiser un baril de pétrole, soit la consommation associée à l'extraction de ces composants. La norme ASTM C 618, Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete, peut servir de document de référence.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Le fait d'incorporer au mélange de ciment du laitier de haut fourneau, des cendres volantes de centrale thermique, du gypse industriel et des fumées de silice comme constituants secondaires permet de préserver les matières premières, d'économiser de l'énergie, de récupérer davantage de ressources et de réduire les quantités de déchets à éliminer.


03 48 00 Ouvrages spéciaux préfabriqués en béton

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 03 48 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 03481 - Bordures préfabriquées en béton pour parcs de stationnement, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les mélanges de béton et autres matériaux ainsi que la fabrication et la mise en place de bordures en béton préfabriquées pour parcs de stationnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


04 03 06 OUVRAGES HISTORIQUES - NETTOYAGE DE LA MAÇONNERIE

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Notes:

OBJET: La présente section vise le nettoyage de la maçonnerie d'ouvrages historiques et précise les matériaux constitutifs de la maçonnerie, le type d'encrassement en présence ainsi que les exigences de performance, et décrit les différentes étapes des travaux à effectuer.

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.

L'Entrepreneur doit permettre à tous les employés d'assister à une séance d'information au cours de laquelle seront exposées les exigences liées aux prescriptions et autres mesures de protection de l'environnement, et il doit leur accorder le temps nécessaire à cette activité.

Les méthodes de nettoyage ne doivent pas être sélectionnées avant qu'on ait identifié avec exactitude les matériaux constitutifs de la maçonnerie et le type d'encrassement en présence. La nature et l'importance des salissures à enlever doivent être clairement définies, le type et la fonction des éléments de maçonnerie à nettoyer doivent être bien compris, et les méthodes de jointoiement, de façonnage des joints et de rejointoiement de la maçonnerie d'ouvrages historiques doivent être identifiées et correctement consignées. Parmi les diverses méthodes de nettoyage, choisir la méthode la plus douce qui permette d'obtenir un niveau de propreté adéquat. Étant donné la variété des salissures, des types de constructions et de surfaces en maçonnerie et des méthodes de nettoyage pouvant être employées, il est recommandé d'avoir recours aux services d'un expert dans la conservation de la maçonnerie - un restaurateur de maçonnerie ou un consultant spécialisé - pour le choix de la méthode de nettoyage qui sera retenue. Toute méthode nécessitant l'emploi de matières autres que de l'eau doit être prescrite par un tel expert. La présente section vise un mode d'exécution en deux phases couramment utilisé pour le nettoyage de la maçonnerie d'ouvrages historiques. S'il s'agit d'un lavage à l'eau, celui-ci est exécuté avec de l'eau sous pression modérée pendant la première phase, après un test sur une surface d'essai. Des méthodes de nettoyage plus en profondeur peuvent être employées lors de la seconde phase pour débarrasser les surfaces des taches ou des dépôts localisés. Diverses méthodes peuvent être combinées dans le cas d'un même projet, en fonction de la nature de l'encrassement (taches et dépôts). Un lavage sous pression modérée fait habituellement l'objet d'un montant forfaitaire, et un lavage en profondeur, d'un prix unitaire. Si cette approche ne convient pas, définir le prix selon un processus logique tel que celui qui est décrit dans le document intitulé « Conserving Buildings - A Guide to Techniques and Materials », 2nd Edition, Martin E. Weaver, 1997. La maçonnerie nettoyée à l'eau absorbe généralement une certaine portion de l'eau utilisée. Le temps nécessaire pour imprégner chaque élément en profondeur varie considérablement. La brique, dont la surface et l'âme s'imbibent rapidement, absorbe trois fois plus d'eau que le grès ou le calcaire. Par contre, elle sèche également rapidement, contrairement aux roches sédimentaires qui, elles, retiennent l'eau absorbée, ce qui peut engendrer de l'humidité sur les murs intérieurs et favoriser l'apparition d'efflorescence ainsi que la décoloration et l'effritement de l'enduit. On devrait avoir recours à des méthodes de nettoyage à l'eau seulement  à certaines périodes de l'année, lorsque les températures sont supérieures à 10 degrés Celsius et qu'une période d'assèchement suffisante peut être assurée avant le premier gel. Une méthode de nettoyage par voie sèche permet davantage de flexibilité puisqu'elle ne risque pas d'entraîner une dégradation des sols et des fondations due à des infiltrations d'eau massives et qu'on peut y avoir recours tout au long de l'hiver. Avant d'utiliser une méthode de nettoyage par voie humide, s'assurer que l'enveloppe du bâtiment est étanche à l'eau, y compris ses fondations, et que le réseau de drainage est en bon état. L'ordre d'exécution de travaux de conservation de la maçonnerie est déterminé par un certain nombre de facteurs tels que l'état de la maçonnerie, les conditions environnementales et la facilité d'accès aux éléments de l'ouvrage. En général, les murs en maçonnerie auront été préalablement stabilisés, par injection de coulis et/ou par pose d'armatures, puis réparés et rejointoyés. Si de nouvelles pierres sont intégrées à l'ouvrage, s'assurer que le nettoyage effectué ne les rendra pas trop apparentes. La plupart des méthodes de nettoyage font disparaître les marques de façonnage réalisées avec les outils durant le rejointoiement; c'est pourquoi il est souvent préférable d'exécuter ces travaux après le nettoyage. On trouvera un complément d'information sur le nettoyage de la maçonnerie des ouvrages historiques dans les documents suivants : « Towards a Decision-Making Strategy for Masonry Cleaning », Johnson B.; Masonry: Research, Application and Problems, ASTM STP 871, J.C. Crogan and J.J. Conway, Eds. American Society for Testing and Materials, Philadelphia, pp. 178-181, p. 185; « Cleaning and Surface Repair - Past Mistakes and Future Prospects », J. Ashurst.; Association for Preservation Technology Bulletin, Vol. XVII, No. 2, 1985 p. 39-41; « Maçonnerie traditionnelle », M. London, D. Bumbaru, Héritage Montréal, Guide technique numéro 3, 1984.


04 03 07 OUVRAGES HISTORIQUES - RÉPARATION ET REJOINTOIEMENT DE LA MAÇONNERIE

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
040308 - OUVRAGES HISTORIQUES - MORTIERS

Notes:

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.

Se reporter à la section 04 03 42 - Ouvrages historiques - Remplacement de pierres, lorsque les travaux visent le remplacement d'un grand nombre de pierres, et à la section 04 03 41 - Ouvrages historiques - Réparation de pierres, lorsque d'importants travaux de réparation sont nécessaires.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


04 03 08 OUVRAGES HISTORIQUES - MORTIERS

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ

Notes:

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.

Le mortier utilisé dans les maçonneries anciennes doit être malléable et compatible (résistance à la compression, déformabilité, taux de transmission d'eau et de vapeur d'eau du mortier et d'absorption d'eau de la maçonnerie) avec les matériaux sur lesquels il sera appliqué et avec les conditions auxquelles l'ouvrage sera exposé, être durable (résistance aux effets du gel et des sels, retrait faible ou négligeable après mise en oeuvre et bon liaisonnement), et poreux (ne faisant pas obstacle à la migration de la vapeur d'eau), présenter une résistance à la compression inférieure à celle des éléments de maçonnerie ainsi qu'un temps de séchage (prise initiale) plus rapide, surtout dans les régions du Canada où le climat est plus rigoureux et dans les milieux salés ou saturés. Les mortiers de chaux, de chaux et de ciment Portland et de chaux et de ciment à maçonnerie sont les mortiers qui répondent le mieux aux exigences de performance dans le cas de travaux de restauration de maçonneries anciennes.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


04 03 09 OUVRAGES HISTORIQUES - INJECTION DE COULIS

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
040343 - OUVRAGES HISTORIQUES - DÉMANTELEMENT D'OUVRAGES EN MAÇONNERIE DE PIERRES

Notes:

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur l'utilisation et la mise en oeuvre de coulis, se reporter au manuel de A. C. Houlsby, Construction and Design Guide of Cement Grouting, a guide to grout in rock foundation, publié par John Wiley and Sons, Ed., (442 pages).


04 03 31 OUVRAGES HISTORIQUES - REMPLACEMENT DE BRIQUES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
040308 - OUVRAGES HISTORIQUES - MORTIERS
015600 - OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES
010431
040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Notes:

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.


04 03 32 OUVRAGES HISTORIQUES - ÉCHANTILLONNAGE ET ESSAI DES BRIQUES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

Notes:

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.

Les essais des briques de maçonnerie se divisent en trois groupes principaux : les essais destructifs, les essais partiellement destructifs et les essais non destructifs. Il existe présentement plusieurs essais appartenant à chacun de ces groupes, que l'on peut employer avec divers degrés de succès.

La présente section vise les sept essais les plus employés dans le groupe des essais destructifs, type d'essais qui a été étudié à fond.

La présente section est rédigée de manière à couvrir les essais suivants : l'essai du module de rupture servant à déterminer la résistance au cisaillement; l'essai de résistance à l'écrasement; les essais d'absorption d'eau servant à déterminer si la brique peut résister aux intempéries; l'essai de résistance au gel et au dégel servant à déterminer la durabilité de la brique soumise aux cycles de gel et de dégel; l'essai de détermination du taux initial d'absorption d'eau (succion) servant à déterminer l'effet de la température froide au moment de la pose de la brique; l'essai d'efflorescence servant à déterminer la possibilité de souillure de la surface de la brique par des sels solubles; l'essai de détermination des dimensions; l'essai de mesure du gauchissement.

Concernant les méthodes d'essai unidirectionnelles recommandées pour les vieilles briques, consulter le Journal of Canadian Ceramic Society, volume 44, 1975, pages 21 et 22.

Les essais non destructifs en sont encore au stade expérimental au Canada. Ils requièrent des opérateurs et des évaluateurs expérimentés. Sur cette question, consulter le document Review of Non-destructive Test Method for Assessing Strength, Serviceability and Deterioration in Buildings publié en mars1993 par la Société canadienne d'hypothèques et de logements (SCHL).

Il existe des normes américaines concernant les essais partiellement destructifs, tels que l'essai de cisaillement de Los Angeles ou l'essai avec vérin plat (Flatjack). Sur cette question, consulter le document Guideline for the Structural Condition Assessment of Existing Buildings publié en 1991 par l'American Society of Civil Engineering.


04 03 41 OUVRAGES HISTORIQUES - RÉPARATION DE PIERRES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
040308 - OUVRAGES HISTORIQUES - MORTIERS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise la réparation de pierres faisant partie d'ouvrages historiques et contemporains.

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.


04 03 42 OUVRAGES HISTORIQUES - REMPLACEMENT DE PIERRES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
040308 - OUVRAGES HISTORIQUES - MORTIERS
015600 - OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES
010431
040307 - OUVRAGES HISTORIQUES - RÉPARATION ET REJOINTOIEMENT DE LA MAÇONNERIE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise l'enlèvement de pierres existantes dans des ouvrages historiques et le remplacement de celles-ci par des pierres naturelles ou artificielles, y compris la sélection, la taille et le dressage des pierres, aux fins de la reconstruction des ouvrages et du remplacement des éléments détériorés.

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.

Aucune norme de la CSA ou de l'ASTM ne traite du remplacement de pierres dans les ouvrages en maçonnerie. Cependant, la norme BS 5390-1976, « Code of Practice for Stone Masonry », publiée par le British Standards Institute de Londres, fait état des matériaux et des méthodes à employer pour ce type de travail.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


04 03 43 OUVRAGES HISTORIQUES - DÉMANTELEMENT D'OUVRAGES EN MAÇONNERIE DE PIERRES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
040341 - OUVRAGES HISTORIQUES - RÉPARATION DE PIERRES
040306 - OUVRAGES HISTORIQUES - NETTOYAGE DE LA MAÇONNERIE

Notes:

OBJET: La présente section précise l'étendue des travaux associés au démantèlement d'ouvrages en maçonnerie de pierres, y compris la manipulation et l'entreposage des éléments de maçonnerie et la constitution d'un dossier.

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.

Les travaux décrits dans la présente section doivent être exécutés par une main-d'oeuvre qualifiée, être supervisés par des professionnels compétents et faire l'objet d'un suivi minutieux sur le chantier, sans quoi une section plus détaillée devra être rédigée.

Si l'ouvrage est constitué de plusieurs types d'éléments de maçonnerie ou s'il nécessite des traitements divers, le cas le plus exigeant doit être décrit en détail; les autres cas peuvent être décrits dans des paragraphes distincts ou être expliqués dans un paragraphe général.

Si l'ouvrage comporte des matériaux autres que des éléments de maçonnerie, ceux-ci doivent faire l'objet de paragraphes distincts. De façon générale, la méthode à suivre est la même, mais les précautions à prendre varient beaucoup suivant la complexité de l'ouvrage. Celles-ci seront probablement plus détaillées (risques associés à la pourriture du bois, à l'oxydation des métaux ou au détrempage du plâtre). Si des matériaux autres que des éléments de maçonnerie constituent des parties importantes de l'ouvrage, inclure dans le devis de projet les sections pertinentes visant ces matériaux, et y faire référence dans l'article traitant des sections connexes.

Consulter les ouvrages suivants, notamment Weaver, Martin E., Conserving Buildings, 2nd edition,  John Wiley and Son Inc., 1997; London, Mark, Masonry, How to Care for Old and Historic Brick and Stone, The Preservation Press, 1988; St. Louis, Denis, Maçonnerie traditionnelle, volume III - Pathologie et traitements, Héritage Montréal, 1984.


04 04 99 MAÇONNERIE - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériaux de fabrication, la classification et les différents types d'éléments de maçonnerie, ainsi que les méthodes de mise en oeuvre de ces derniers.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section est une version abrégée des sections 04 05 00 - Maçonnerie - Exigences générales concernant les résultats des travaux, 04 05 12 - Mortiers et coulis à maçonnerie, 04 05 19 - Armatures, crampons et ancrages à maçonnerie, 04 21 13 - Maçonnerie de briques et 04 22 00 - Maçonnerie d'éléments en béton, et elle doit être utilisée dans le cas de TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE exécutés pour le gouvernement fédéral. Il se peut qu'elle ne contienne pas tous les renseignements nécessaires pour couvrir l'étendue des travaux prévus dans le cas de tous les projets; le cas échéant, il faudra la modifier en conséquence, en supprimant des prescriptions et en en ajoutant de nouvelles tirées des sections mentionnées précédemment.


04 05 00 MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013119 - RÉUNIONS DE PROJET
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
040512 - MORTIER ET COULIS POUR MAÇONNERIE
040523 - ACCESSOIRES DE MAÇONNERIE
013521 - EXIGENCES LEED
012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017100 - EXAMEN ET PRÉPARATION
017411 - NETTOYAGE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.

Utiliser la présente section pour tout type de travaux de maçonnerie.


04 05 12 MORTIER ET COULIS POUR MAÇONNERIE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013521 - EXIGENCES LEED
012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ

Notes:


04 05 19 ARMATURES, CONNECTEURS ET ANCRAGES POUR LA MAÇONNERIE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013521 - EXIGENCES LEED
040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

Les détails des armatures, des connecteurs et des ancrages utilisés dans le cas des ouvrages en maçonnerie doivent figurer sur les dessins contractuels. Ils doivent de plus être validés par un ingénieur de structures.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


04 05 23 ACCESSOIRES DE MAÇONNERIE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013521 - EXIGENCES LEED
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


04 21 13 MAÇONNERIE DE BRIQUES

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
040519 - ARMATURES, CONNECTEURS ET ANCRAGES POUR LA MAÇONNERIE
040523 - ACCESSOIRES DE MAÇONNERIE
040512 - MORTIER ET COULIS POUR MAÇONNERIE
017411 - NETTOYAGE
047113 - MAÇONNERIE DE BRIQUES SILICO-CALCAIRES PRÉFABRIQUÉES

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


04 21 19 MAÇONNERIE D'ÉLÉMENTS EN TERRE CUITE

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

 La présente section vise la maçonnerie d'éléments en terre cuite. Ces éléments peuvent être utilisés pour la construction de murs en maçonnerie mixte comprenant des briques ou des blocs de béton. A l'intérieur, ils peuvent être laissés à découvert, être peints ou être revêtus d'un enduit.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 Vérifier auprès du fabricant quels types d'éléments, y compris les formes spéciales, les finis et les dimensions, sont offerts sur le marché.

 Lorsque des éléments de plusieurs catégories, finis, couleurs, types ou dimensions sont requis, s'assurer que leur emplacement est clairement indiqué sur les dessins, ou spécifier l'emplacement prévu pour chaque type.

 La présente section portant le numéro 04 21 19 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 04212 - Maçonnerie de blocs d'argile, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


04 22 00 MAÇONNERIE D'ÉLÉMENTS EN BÉTON

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
040519 - ARMATURES, CONNECTEURS ET ANCRAGES POUR LA MAÇONNERIE
040523 - ACCESSOIRES DE MAÇONNERIE
040512 - MORTIER ET COULIS POUR MAÇONNERIE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


04 23 00 MAÇONNERIE DE BRIQUES DE VERRE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
040512 - MORTIER ET COULIS POUR MAÇONNERIE
017100 - EXAMEN ET PRÉPARATION
040519 - ARMATURES, CONNECTEURS ET ANCRAGES POUR LA MAÇONNERIE
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section vise la maçonnerie de briques de verre à surface lisse ou avec motif, et la méthode de jointoiement. Le mortier et le coulis, les armatures et les accessoires sont prescrits dans les sections connexes. Les panneaux extérieurs en briques de verre peuvent avoir jusqu'à 6.1 m de hauteur, ou jusqu'à 7.6 m de hauteur pourvu que la surface murale non renforcée ne dépasse pas 13.4 m². (En supposant des éléments de 100 mm d'épaisseur, une résistance aux surcharges dues au vent de 1 kPa et un coefficient de sécurité d'au moins 2.7). Dans le cas de panneaux intérieurs, la pose en surface murale non renforcée ne doit pas dépasser 23.2 m² et la hauteur ne doit pas dépasser 6.1 m, aucune des dimensions du panneau n'excédant 7.6 m. Se reporter à la Partie 3 du Code national du bâtiment du Canada (CNB) concernant l'utilisation de briques de verre dans des cloisons coupe-feu.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


04 43 13 PLACAGES DE MARBRE

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

009300
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013521 - EXIGENCES LEED
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
079210
071900 - Enduits d'imperméabilisation
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise le marbre utilisé pour la réalisation de revêtements muraux intérieurs ou extérieurs.

DÉVELOPPEMENT DURABLE - LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

 Compléter la présente section avec les paragraphes nécessaires tirés de la section 07 19 00 - Enduits d'imperméabilisation et de la section 07 92 10 - Étanchéité des joints.


04 43 16 PLACAGES DE GRANIT

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
071900 - Enduits d'imperméabilisation
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise le granit utilisé pour le revêtement de murs intérieurs ou extérieurs. Consulter les publications de la TTMAC/ACTTM et prescrire les placages et revêtements muraux, les revêtements de sol, les appuis et les seuils de fenêtre, les seuils de porte, les marches ou les contremarches, selon les besoins, dans les sections appropriées.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


04 43 19 PLACAGES DE PIERRES RAMASSÉES

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
040519 - ARMATURES, CONNECTEURS ET ANCRAGES POUR LA MAÇONNERIE
040512 - MORTIER ET COULIS POUR MAÇONNERIE
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
040523 - ACCESSOIRES DE MAÇONNERIE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise la pierre naturelle brute, non taillée, utilisée pour le revêtement des murs intérieurs et extérieurs.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


04 43 23 PLACAGES DE PIERRES DE CARRIERE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise la pierre naturelle à bâtir, taillée ou usinée en carrière suivant les formats, les dimensions ou les formes données (pierre prétaillée), conformément aux indications des dessins d'exécution. Elle vise également les appuis, les seuils, les couronnements, les garnitures, les marches et les autres éléments en pierre, de même que la pierre de taille et les placages de pierres, à face lisse ou usinée.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


04 43 26 PLACAGES DE PIERRES PRÉTAILLÉES

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
040512 - MORTIER ET COULIS POUR MAÇONNERIE
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
040519 - ARMATURES, CONNECTEURS ET ANCRAGES POUR LA MAÇONNERIE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-IC, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


04 71 13 MAÇONNERIE DE BRIQUES SILICO-CALCAIRES PRÉFABRIQUÉES

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
040512 - MORTIER ET COULIS POUR MAÇONNERIE
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise la brique silico-calcaire utilisée pour le revêtement de murs creux, non porteurs, à simple paroi, ainsi que le mortier et les produits/accessoires connexes. Il n'est pas recommandé d'utiliser de la brique silico-calcaire pour réaliser des ouvrages situés sous le niveau du sol ou dans des endroits où ils risquent d'être exposés à des sels de déglaçage.


04 71 14 MAÇONNERIE D'ÉLÉMENTS SILICO-CALCAIRES PRÉFABRIQUÉS

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
040512 - MORTIER ET COULIS POUR MAÇONNERIE
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
040519 - ARMATURES, CONNECTEURS ET ANCRAGES POUR LA MAÇONNERIE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: Il n'est pas recommandé d'utiliser des éléments de maçonnerie silico-calcaires pour réaliser des ouvrages situés sous le niveau du sol ou dans des endroits où ils risquent d'être exposés à des sels de déglaçage.


04 73 13 MAÇONNERIE DE PIERRES SILICO-CALCAIRES PRÉFABRIQUÉES

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
040512 - MORTIER ET COULIS POUR MAÇONNERIE
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: Il n'est pas recommandé d'utiliser de la pierre silico-calcaire pour réaliser des ouvrages situés sous le niveau du sol ou dans des endroits où ils risquent d'être exposés à des sels de déglaçage.


05 12 23 ACIER DE CONSTRUCTION POUR BATIMENTS

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
052100 - Ossatures à poutrelles d'acier
053100 - PLATELAGES EN ACIER
017419
012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS

Notes:

La présente section portant le numéro 05 12 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 05121 - Acier de construction pour bâtiments, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section vise les éléments en acier de construction destinés à la réalisation de l'ossature d'un bâtiment selon les indications des dessins et d'escaliers non standard, qui ne sont pas visés par la section 05 51 29 - Escaliers métalliques. Dans ce dernier cas, les détails des escaliers doivent également figurer sur des dessins. Les éléments qui ne font pas partie de l'ossature doivent être prescrits dans la section 05 50 00 - Ouvrages métalliques. Utiliser la section 05 12 33 - Acier de construction pour ponts, pour prescrire l'acier servant à la construction de ponts.


05 12 33 ACIER DE CONSTRUCTION POUR PONTS

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
099719 - Peinturage de surfaces extérieures en métal - Travaux à neuf
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 05 12 33 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 05122 - Acier de construction pour ponts, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les méthodes et les matériaux utilisés dans la construction d'ouvrages, tels des ponts, devant supporter des charges dynamiques. Consulter le concepteur pour connaître les méthodes à employer et les matériaux à mettre en oeuvre. Utiliser la section 05 12 23 - Acier de construction pour bâtiments, pour prescrire l'acier servant à la construction de bâtiments.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


05 14 11 ALUMINIUM DE CONSTRUCTION POUR BATIMENTS

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
099113 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériaux et le matériel ainsi que la fabrication, la finition et l'assemblage des éléments en aluminium de construction pour bâtiments.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section vise les éléments qui, sur les dessins de charpente, sont désignés comme étant destinés à la réalisation de l'ossature du bâtiment. Les éléments qui ne sont pas considérés comme des éléments d'ossature doivent être précisément repérés sur les dessins et spécifiés dans la section 05 50 00 - Ouvrages métalliques. La présente section ne porte pas sur les grues, les pylônes, les tuyauteries, les produits en tôle de faible épaisseur, les ponts et les pylônes de transmission.


05 21 00 Ossatures à poutrelles d'acier

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
053100 - PLATELAGES EN ACIER
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 05 21 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 05210 - Poutrelles en acier, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux utilisés pour la fabrication de poutrelles en acier, de même que le façonnage et le montage de ces poutrelles.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


05 31 00 PLATELAGES EN ACIER

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
051223 - ACIER DE CONSTRUCTION POUR BATIMENTS
052100 - Ossatures à poutrelles d'acier

Notes:

La présente section portant le numéro 05 31 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 05310 - Platelages en acier, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux, le matériel et les méthodes de montage servant à la construction de platelages en acier.

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national et par l'Institut canadien de la tôle d'acier pour le bâtiment (ICTAB).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


05 41 00 OSSATURES PORTEUSES A POTEAUX MÉTALLIQUES

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017419

Notes:

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La conception en vue de désassembler garantit la possibilité de récupérer les matériaux/matériels à des fins de réutilisation/réemploi, de remise à neuf ou de recyclage. On doit, dans la mesure du possible, prescrire des connexions mécaniques réversibles, par exemple des assemblages vissés ou boulonnés plutôt que soudés, qui facilitent le désassemblage et encouragent les activités de réutilisation et de réemploi. De plus, le fait de recourir à des connections réversibles permet d'éliminer les émissions de vapeurs et de gaz dangereux qui sont associées au soudage.

La présente section vise les ossatures à poteaux d'acier soumises à des surcharges dues au vent. Les ossatures de ce type sont composées de poteaux travaillant en flexion et elles sont principalement utilisées pour la construction des murs extérieurs. Se reporter à la section 09 22 16 - Ossatures métalliques non porteuses, en ce qui concerne les poteaux d'acier servant à la construction de murs intérieurs non porteurs. La présente section ne traite ni des ossatures à éléments légers en acier composées de poteaux soumis à des charges axiales, de solives et de chevrons.

Se reporter au document ICTAB 50M, Manuel des éléments d'ossature légers en acier de l'Institut canadien de la tôle d'acier pour le bâtiment afin d'obtenir des renseignements complémentaires.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section portant le numéro 05 41 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 05411 - Wind-Load Bearing Steel Stud Systems, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


05 50 00 OUVRAGES MÉTALLIQUES

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
040519 - ARMATURES, CONNECTEURS ET ANCRAGES POUR LA MAÇONNERIE
040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
051223 - ACIER DE CONSTRUCTION POUR BATIMENTS
052100 - Ossatures à poutrelles d'acier
053100 - PLATELAGES EN ACIER
055129 - ÉCHELLES ET ESCALIERS MÉTALLIQUES
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
099113 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 05 50 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 05500 - Ouvrages métalliques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux et le matériel, la mise en oeuvre et les finis des composants métalliques d'un projet.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec les sociétés Ritchie's Welding Inc., de Gloucester, en Ontario, et Fortran Steel Inc., de Greely, également en Ontario.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section n'a pas pour objet de prescrire tous les ouvrages métalliques nécessaires à l'exécution d'un projet, mais plutôt de fournir des exemples de prescriptions relatives à ce type d'ouvrages. Examiner les dessins, vérifier les dimensions et prescrire les ouvrages requis.


05 51 29 ÉCHELLES ET ESCALIERS MÉTALLIQUES

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
099113 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 05 51 29 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 05510 - Échelles et escaliers métalliques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les escaliers en acier pour établissements commerciaux, industriels et de services, de même que les éléments des escaliers métalliques nécessaires à l'exécution d'un projet. Les ouvrages prescrits sont donnés à titre d'exemples. Examiner de façon plus particulière les passerelles pour piétons.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec les sociétés Ritchie's Welding Inc., de Gloucester, en Ontario, et Fortran Steel Inc., de Greely, également en Ontario.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Les données d'assemblage visent les escaliers de secours en acier. Les escaliers de façade, les escaliers ornementaux et les échelles d'embarcations doivent être prescrits en fonction des exigences particulières des travaux.

Pour les exigences de calcul, notamment les dimensions, les hauteurs de montage et les dégagements, se reporter à la norme CAN/CSA-B651, Accessibilité des bâtiments et autres installations : règles le conception.


05 52 16 GARDE-CORPS EN TOITURE

Date: 2004/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014713 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONCEPTION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
014719 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - EXPLOITATION
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
077269 - ANCRAGES ET DISPOSITIFS DE RETENUE EN TOITURE
099113 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET: La présente section vise les garde-corps, habituellement fabriqués sur demande, constitués de tubes en acier ou en aluminium, et utilisés sur les toitures-jardins accessibles. Cette section renferme des prescriptions portant sur des caractéristiques techniques et sur des exigences de performance.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la conception, la construction, le contrôle et l'exploitation.

La présente section doit être utilisée dans le cas des toitures-jardins accessibles, qui comprennent des arbres, des arbustes, un couvre-sol et du gazon, de même que des dalles ou des pavés pour les piétons.


06 03 12 Ouvrages historiques - Construction d'ouvrages en bois rond

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

061000 - CHARPENTERIE
060573 - TRAITEMENT DU BOIS
060374 - OUVRAGES HISTORIQUES - TRAITEMENT DE LONGUE DURÉE DU BOIS
060375 - OUVRAGES HISTORIQUES - ÉLIMINATION DES INSECTES S'ATTAQUANT AU BOIS
060376 - Ouvrages historiques - Traitement antiseptique du bois
060315 - OUVRAGES HISTORIQUES - RÉPARATION PAR ENTURES D'ÉLÉMENTS EN BOIS
060316 - OUVRAGES HISTORIQUES - ENTREPOSAGE ET PROTECTION DU BOIS
076200 - SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 06 03 12 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 06131 - Ouvrages historiques - Constructions en bois rond, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise la construction de maisons et de murs en bois rond posé à l'horizontale. Elle ne traite pas des autres techniques de construction en bois rond également répandues, par exemple le mur en pièce sur pièce aussi appelé « Red River Frame » (ossature de grosses pièces de bois munies de rainures entre lesquelles coulissent des pièces horizontales), le mur en bois de charpente (longues billes de bois posées à la verticale) et le mur de bois cordé aussi appelé mur de bûches (courtes billes empilées à l'horizontale dans le même sens qu'une corde de bois).

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN) et par les Services immobiliers pour Patrimoine canadien, Environnement Canada et Agence Parcs Canada, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, pour le compte de Parcs Canada.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

S'assurer que les dessins indiquent la configuration et les dimensions de l'ouvrage en bois rond, et qu'ils illustrent une portion type de l'ouvrage, y compris le mode d'assemblage des angles et l'encadrement des baies.


06 03 13 Ouvrages historiques - Réparation de bordés à franc bord

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017419
015200 - INSTALLATIONS DE CHANTIER
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
060573 - TRAITEMENT DU BOIS
070391 - Ouvrages historiques - Calfatage de bateaux
090361 - Ouvrages historiques - Peinturage d'extérieur - Travaux de remise à neuf
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 06 03 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 06155 - Ouvrages historiques - Bordés à franc-bord, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise la restauration des bordés à franc-bord des bateaux à caractère historique, y compris la fourniture des matériaux et de la main-d'oeuvre nécessaires à la pose et à l'ajustement des bordages indiqués.

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN) et par les Services immobiliers pour Patrimoine canadien, Environnement Canada et Agence Parcs Canada, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, pour le compte de Parcs Canada.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section a été revue à la lumière des pratiques, des méthodes et des produits les plus recommandés sur le plan environnemental. Elle précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

La présente section peut également s'appliquer aux bateaux en service.


06 03 15 OUVRAGES HISTORIQUES - RÉPARATION PAR ENTURES D'ÉLÉMENTS EN BOIS

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Les produits de préservation du bois et autres produits antiparasitaires sont enregistrés auprès de Santé Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. S'assurer que le produit prescrit est approuvé pour l'usage auquel il est destiné. S'assurer également que les produits de préservation du bois sont utilisés et éliminés de façon sécuritaire, conformément aux réglementations fédérale, provinciale et municipale, et plus particulièrement la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) et la Loi sur les produits antiparasitaires. Communiquer avec les ministères provinciaux de l'agriculture et de l'environnement ou encore avec l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), de Santé Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits et les méthodes de lutte antiparasitaire, joindre le service d'information de l'ARLA en composant le 1-800-267-6315, ou le 613-736-3799. S'assurer que les produits de préservation du bois sont utilisés et éliminés conformément aux divers règlements gouvernementaux en vigueur, et plus particulièrement au Processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement.


06 03 16 OUVRAGES HISTORIQUES - ENTREPOSAGE ET PROTECTION DU BOIS

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.

Les produits de préservation du bois et autres produits antiparasitaires sont enregistrés auprès de Santé Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. S'assurer que le produit prescrit est approuvé pour l'usage auquel il est destiné. S'assurer également que les produits de préservation du bois sont utilisés et éliminés conformément aux réglementations fédérale, provinciale et municipale, et plus particulièrement la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) et la Loi sur les produits antiparasitaires.


06 03 18 Ouvrages historiques - Remplacement de pièces de bois cintrées à la vapeur

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017419
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
060573 - TRAITEMENT DU BOIS
060374 - OUVRAGES HISTORIQUES - TRAITEMENT DE LONGUE DURÉE DU BOIS
060375 - OUVRAGES HISTORIQUES - ÉLIMINATION DES INSECTES S'ATTAQUANT AU BOIS
060312 - Ouvrages historiques - Construction d'ouvrages en bois rond
060313 - Ouvrages historiques - Réparation de bordés à franc bord
060315 - OUVRAGES HISTORIQUES - RÉPARATION PAR ENTURES D'ÉLÉMENTS EN BOIS
060316 - OUVRAGES HISTORIQUES - ENTREPOSAGE ET PROTECTION DU BOIS
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS

Notes:

La présente section portant le numéro 06 03 18 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 06914 - Historic Structures: Replacement of Curved Wood Members: Steam Bending, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les techniques, les matériaux et les appareils utilisés pour le cintrage à la vapeur de pièces de bois destinées à la reconstruction ou à la restauration d'ouvrages à caractère historique.

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN) et par les Services immobiliers pour Patrimoine canadien, Environnement Canada et Agence Parcs Canada, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, pour le compte de Parcs Canada.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets. Les produits de préservation du bois et d'autres produits antiparasitaires sont enregistrés auprès de Santé Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. S'assurer que le produit prescrit est approuvé pour l'usage auquel il est destiné. S'assurer également que les produits de préservation du bois sont utilisés et éliminés de façon sécuritaire conformément aux réglementations fédérale, provinciale et municipale, et plus particulièrement la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), la Loi sur les produits antiparasitaires et, dans le cas de travaux exécutés pour Patrimoine canadien, les directives de gestion 2.4.1 et 2.4.2 de Parcs Canada. Communiquer avec les ministères provinciaux de l'agriculture et de l'environnement ou encore avec l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), de Santé Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits et les méthodes de lutte antiparasitaire, joindre le service d'information de l'ARLA en composant le 1-800-267-6315, ou le (613) 736-3799. S'assurer que les produits de préservation du bois sont utilisés et éliminés conformément aux divers règlements gouvernementaux en vigueur, et plus particulièrement au Processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement.


06 03 74 OUVRAGES HISTORIQUES - TRAITEMENT DE LONGUE DURÉE DU BOIS

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

012900 - PAIEMENT
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
060316 - OUVRAGES HISTORIQUES - ENTREPOSAGE ET PROTECTION DU BOIS
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
013529

Notes:

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.

Les produits de préservation du bois et autres produits antiparasitaires sont enregistrés auprès de Santé Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. S'assurer que le produit prescrit est approuvé pour l'usage auquel il est destiné. S'assurer également que les produits de préservation du bois sont utilisés et éliminés conformément aux réglementations fédérale, provinciale et municipale, et plus particulièrement la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) et la Loi sur les produits antiparasitaires.


06 03 75 OUVRAGES HISTORIQUES - ÉLIMINATION DES INSECTES S'ATTAQUANT AU BOIS

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

OBJET: La présente section décrit la marche à suivre concernant l'emploi d'insecticides dans deux types de circonstances, à savoir : 1) l'application de produits insecticides par un entrepreneur à la seule fin d'éliminer les insectes; 2) l'application de produits insecticides par un entrepreneur dans le cadre de travaux de conservation ou de restauration de plus grande envergure. Elle peut également être utilisée dans le cas de travaux réalisés par des employés du Ministère. Utiliser les paragraphes pertinents de la présente section pour prescrire la marche à suivre concernant l'emploi d'insecticides dans les sections techniques du devis traitant de ce sujet. Cette section ne doit par conséquent pas figurer sous forme de section distincte dans un devis de projet.

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.

Les produits de préservation du bois et autres produits antiparasitaires sont enregistrés auprès de Santé Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. S'assurer que le produit prescrit est approuvé pour l'usage auquel il est destiné. S'assurer également que les produits de préservation du bois sont utilisés et éliminés conformément aux réglementations fédérale, provinciale et municipale, et plus particulièrement la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) et la Loi sur les produits antiparasitaires.


06 03 76 Ouvrages historiques - Traitement antiseptique du bois

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017419
060573 - TRAITEMENT DU BOIS
060374 - OUVRAGES HISTORIQUES - TRAITEMENT DE LONGUE DURÉE DU BOIS
060375 - OUVRAGES HISTORIQUES - ÉLIMINATION DES INSECTES S'ATTAQUANT AU BOIS
060312 - Ouvrages historiques - Construction d'ouvrages en bois rond
060313 - Ouvrages historiques - Réparation de bordés à franc bord
060315 - OUVRAGES HISTORIQUES - RÉPARATION PAR ENTURES D'ÉLÉMENTS EN BOIS
060316 - OUVRAGES HISTORIQUES - ENTREPOSAGE ET PROTECTION DU BOIS
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 06 03 76 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 06073 - Historic Structures - Antiseptic Treatment for Wood, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le traitement antiseptique du bois dans les ouvrages historiques ainsi que la marche à suivre pour le stériliser et lui assurer une protection de courte durée contre les insectes et la contamination fongique.

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN) et par les Services immobiliers pour Patrimoine canadien, Environnement Canada et Agence Parcs Canada, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, pour le compte de Parcs Canada.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets. Les produits de préservation du bois et d'autres produits antiparasitaires sont enregistrés auprès de Santé Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. S'assurer que le produit prescrit est approuvé pour l'usage auquel il est destiné. S'assurer également que les produits de préservation du bois sont utilisés et éliminés conformément aux réglementations fédérale, provinciale et municipale, et plus particulièrement la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), la Loi sur les produits antiparasitaires et, dans le cas de travaux exécutés pour Patrimoine canadien, les directives de gestion 2.4.1 et 2.4.2 de Parcs Canada. Communiquer avec les ministères provinciaux de l'agriculture et de l'environnement ou encore avec l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), de Santé Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits et les méthodes de lutte antiparasitaire, joindre le service d'information de l'ARLA en composant le 1-800-267-6315, ou le (613) 736-3799. S'assurer que les produits de préservation du bois sont utilisés et éliminés conformément aux divers règlements gouvernementaux en vigueur, et plus particulièrement au Processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement.


06 05 73 TRAITEMENT DU BOIS

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
013521 - EXIGENCES LEED
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

OBJET: La présente section vise le traitement d'éléments en bois par imprégnation sous pression de produits de préservation et d'ignifugation. Utiliser les paragraphes pertinents de la présente section pour prescrire le ou les traitements appropriés du bois dans les sections pertinentes du devis. Cette section ne doit par conséquent pas figurer sous forme de section distincte dans un devis de projet.

Afin de protéger adéquatement les grandes pièces de bois, il peut être nécessaire d'y effectuer des incisions qui altéreront leur apparence.

La présente section contient des exigences générales LEED. Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED, du DDN.


06 08 99 CHARPENTERIE - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

061000 - CHARPENTERIE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
060573 - TRAITEMENT DU BOIS

Notes:

OBJET: La présente section vise les fourrures, les cales, les bandes de clouage, les fonds de clouage, les bâtis d'attente, les tasseaux et les chanlattes, les membrons, les fonds de clouage pour bordures de toit et les lambourdes destinés à la construction d'ouvrages en maçonnerie, en béton et en acier. Dans les devis de projet, supprimer du titre la mention « Version abrégée ».

VALIDATION: La présente section a été élaborée par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN) en collaboration avec l'APA - The Engineered Wood Association et l'Association canadienne du contreplaqué, membre du Council of Forest Industries.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section est une version abrégée des sections 06 05 73 - Traitement du bois et 06 10 00 - Charpenterie, et elle doit être utilisée dans le cas de TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE exécutés pour le gouvernement fédéral. Il se peut qu'elle ne contienne pas tous les renseignements nécessaires pour couvrir l'étendue des travaux prévus dans le cas de tous les projets; le cas échéant, il faudra la modifier en conséquence, en supprimant des prescriptions et en en ajoutant de nouvelles tirées des sections mentionnées précédemment.

Retenir la section 06 10 00 - Charpenterie pour prescrire les éléments destinés à la construction de bâtiments à ossature de bois. Pour un devis donné, on peut utiliser la version détaillée ou la version abrégée de la section Charpenterie, mais pas les deux.


06 10 00 CHARPENTERIE

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
013521 - EXIGENCES LEED
079210
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
060573 - TRAITEMENT DU BOIS

Notes:

La section 06 10 00.01 - Charpenterie - (Version abrégée) vise les éléments de charpente destinés à la construction d'ouvrages en béton, en maçonnerie et en acier. Pour un devis de projet, on peut utiliser la version détaillée ou la version abrégée de la section « Charpenterie », mais pas les deux.

La présente section contient des exigences générales LEED. Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED, du DDN.


06100001 CHARPENTERIE (VERSION ABRÉGÉE)
06 10 00.01 CHARPENTERIE (VERSION ABRÉGÉE)

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
013521 - EXIGENCES LEED
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
061000 - CHARPENTERIE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
060573 - TRAITEMENT DU BOIS

Notes:

Retenir la section 06 10 00 - Charpenterie pour prescrire les éléments de charpente destinés à la construction de bâtiments à ossature de bois. Pour un devis de projet, on peut utiliser la version détaillée ou la version abrégée de la section « Charpenterie », mais pas les deux.

La présente section contient des exigences générales LEED. Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED, du DDN.


06 14 00 FONDATIONS EN BOIS TRAITÉ

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
013521 - EXIGENCES LEED
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
060573 - TRAITEMENT DU BOIS

Notes:

Ne pas retenir la présente section lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le MDN.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, communiquer avec le ministère client afin de définir les exigences concernant le contrôle et l'emploi de produits de préservation avant d'utiliser la présente section.

La présente section contient des exigences générales LEED. Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED, du DDN.


06 15 00 PLATELAGES EN BOIS

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
013521 - EXIGENCES LEED
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
060573 - TRAITEMENT DU BOIS
012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI

Notes:

 Si les éléments en bois doivent être traités avec des produits de préservation ou ignifugés par imprégnation sous pression, insérer, dans la présente section, les renseignements appropriés tirés de la section 06 05 73 - Traitement du bois.

 La présente section contient des exigences générales LEED. Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED, du DDN.


06 17 53 FERMES EN BOIS PRÉFABRIQUÉES

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013216
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériaux, la fabrication et le montage des fermes en bois préfabriquées.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

S'il s'agit de fermes fabriquées selon les calculs de l'Ingénieur de structures, les dessins doivent indiquer les dimensions des éléments, les charges exercées, les restrictions pertinentes et les caractéristiques particulières aux dispositifs d'assemblage. Doivent également y figurer les coupes et les détails illustrant la configuration des fermes, les conditions de portée, les prolongements et les entures des membrures inférieures et supérieures, les porte-à-faux, la construction des joints, les dispositifs d'ancrage, d'entretoisement et de contreventement, ainsi que les charpentes particulières soumises à des charges ponctuelles. Si les fermes doivent être conçues par le fabricant, les charges prévues doivent être indiquées. Les dessins doivent montrer la position, l'espacement, la portée et la géométrie des fermes, ainsi que la distance minimale requise au pied de la ferme, entre sa partie supérieure et la surface d'appui, afin d'assurer une circulation d'air. Se reporter aux documents de référence pertinents tels que ceux publiés par le Truss Plate Institute of Canada en ce qui concerne les surcharges de neige exercées sur les bâtiments commerciaux, résidentiels et agricoles, et le manuel intitulé Truss Design Procedures and Specifications for Light Metal Plate Connected Wood Trusses.

La présente section portant le numéro 06 17 53 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 06171 - Fermes en bois préfabriquées, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


06 18 00 OUVRAGES EN LAMELLÉ-COLLÉ

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Notes:

La présente section portant le numéro 06 18 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 06180 - Glued-laminated Structural Units, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le bois, les colles, les dispositifs de fixation et autres produits ou matériaux entrant dans la fabrication d'éléments de charpente en lamellé-collé, y compris la production et le montage de ces derniers.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


06 20 00 MENUISERIE

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
013521 - EXIGENCES LEED
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
087005 - Quincaillerie pour armoires et articles divers

Notes:

Déterminer l'organisme de classification (AWMAC, NLGA ou NHLA) à retenir comme l'autorité principale aux fins des présents travaux et établir les prescriptions en conséquence tout au long de la présente section.

La présente section contient des exigences générales LEED. Coordonnerles prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED, du DDN.


06 40 00 ÉBÉNISTERIE

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
087005 - Quincaillerie pour armoires et articles divers
062000 - MENUISERIE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section contient des exigences générales LEED. Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED, du DDN.


06 47 00 Revêtements de finition en stratifié

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
062000 - MENUISERIE
064000 - ÉBÉNISTERIE
081416 - Portes planes en bois
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
079200 - Produits d'étanchéité pour joints

Notes:

La présente section portant le numéro 06 47 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 06666 - Stratifiés, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les stratifiés pour surfaces planes et pour ouvrages postformés, façonnés en atelier ou posés sur place, ainsi que les adhésifs et les méthodes de façonnage et de pose connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


07 03 13 Ouvrages historiques - Couvertures en ardoises

Date: 2000/12/31

Sections connexes:

061000 - CHARPENTERIE
076200 - SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
070332 - OUVRAGES HISTORIQUES - COUVERTURES EN BARDEAUX DE FENTE ET EN BARDEAUX DE SCIAGE EN BOIS

Notes:

La présente section portant le numéro 07 03 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07315 - Historic Structures - Slate Roofing, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les ardoises utilisées comme unique revêtement de toiture pour des ouvrages historiques. S'assurer que les dessins montrent bien une portion représentative de l'agencement, y compris le modèle de l'ardoise, le pureau, les chevauchements latéral et supérieur de la couche de pose, ainsi que les détails de pose aux avant-toits, aux noues, aux arêtiers, aux faîtages, aux pignons, aux lucarnes, aux cheminées et aux ouvertures en brisis. Pour plus de commodité, la présente section traite également, de façon succincte, des solins. Mais elle ne traite pas des détails relatifs à l'assemblage des éléments, des tasseaux ni des accessoires particuliers se rapportant aux solins. Dans le cas où les solins sont complexes ou lorsqu'ils influent sur la conception du toit, il est recommandé de leur consacrer une section distincte.

VALIDATION: La présente section a été élaborée par les Services immobiliers pour Environnement Canada et Patrimoine canadien, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, et n'a pas encore été revue par d'autres ministères ni par le secteur privé.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise, le cas échéant, des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux et préconise une approche de déconstruction qui peut comprendre le recyclage et la réutilisation des matériaux, ainsi que des options d'élimination généralement à la portée des entrepreneurs.


07 03 31 OUVRAGES HISTORIQUES - COUVERTURES EN BÉTON

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
070332 - OUVRAGES HISTORIQUES - COUVERTURES EN BARDEAUX DE FENTE ET EN BARDEAUX DE SCIAGE EN BOIS

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences relatives aux couvertures d'ouvrages historiques réalisées en bardeaux, tuiles, ardoises et autres petits éléments en béton, dont la durée de vie est estimée à environ 60 ans.

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.

La présente section vise tous les types d'éléments en béton destinés à la réalisation de couvertures (bardeaux, tuiles, ardoises ou plaques ondulées en béton). Il existe encore des couvreurs ayant l'expérience de la pose et des détails de ces genres de couvertures; toutefois, l'utilisation du béton comme matériau de couverture n'est pas très répandue de nos jours, sans compter que, de façon générale, les travaux sur des couvertures en béton d'ouvrages historiques se résument souvent à des réparations ou à des reproductions.

Des saletés s'accumuleront sur les matériaux utilisés pour la réalisation de couvertures en béton dans les régions humides du pays et elles entraîneront la formation de mousse et la croissance de végétation. L'enlèvement de ces matériaux de couverture doit être effectué selon les résultats des plus récentes recherches sur cette question. Communiquer avec le responsable de l'ACEE afin de connaître les matériaux approuvés pour ces travaux et consulter les Services d'architecture et de génie afin de savoir quelles sont les méthodes approuvées avant de commencer les travaux faisant l'objet du devis.

Les documents de référence pouvant faciliter la préparation de la présente section sont 1) ACI Compilation No. 5 Concrete Repair and Restauration, ACI, Box 19150, Redford Station, Detroit MI 48219, et 2) « Basic Steps to a Concrete Repair Program », « Restoring Frank L. Wright's Falling Water House - Concrete ».


07 03 32 OUVRAGES HISTORIQUES - COUVERTURES EN BARDEAUX DE FENTE ET EN BARDEAUX DE SCIAGE EN BOIS

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
076200 - SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE

Notes:

OBJET: S'assurer que les dessins précisent l'étendue de la surface à recouvrir et montrent une portion représentative de l'ouvrage à réaliser, y compris le détail de l'agencement des bardeaux, le pureau, le recouvrement en sommet et le recouvrement latéral des lés de la couche de pose de même que les détails de pose aux avant-toits, aux noues, aux arêtiers, aux faîtages, aux pignons, aux lucarnes, aux cheminées et aux ouvertures des parois verticales.

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.

La présente section comporte des renvois à la collection Technologie de la conservation architecturale, dont la version initiale a été préparée dans le cadre de la Politique de Parcs Canada en vigueur en 1979, puis rééditée en 1994. Se reporter au Volume VII, Techniques de construction d'époque, section 9.1, Toitures d'époque - Couvertures de bardeaux, de la collection Technologie de la conservation architecturale publiée par Groupe Communication Canada - Édition.


07 03 33 OUVRAGES HISTORIQUES - COUVERTURES EN PLAQUES DE GAZON

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences relatives aux couvertures d'ouvrages historiques, réalisées en carreaux ou plaques de gazon.. Il n'existe pas de méthode unique de mise en oeuvre de telles couvertures, mais plutôt plusieurs variantes d'une même méthode, qui ont été adaptées pour tenir compte de la géographie, du climat, des ressources, du style de toit et bien entendu des aptitudes des hommes de métier.

VALIDATION:  La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.


07 03 34 Ouvrages historiques - Couvertures en toile

Date: 1999/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 07 03 34 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07332 - Ouvrages historiques - Couvertures en toile, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: On utilise des couvertures en toile sur de petits toits de style ornemental, irréguliers ou difficiles à couvrir; on les utilise également sur des toitures à faible pente servant d'aires piétonnières, et sur des toits et planchers de porches, des ponts exposés de bateaux et de navires. La présente section et les dessins standard AOR-0501, AOR-0502, AOR-0503 et AOR-0503-A de Travaux publics Canada, Génie et Architecture, sont des documents complémentaires.

VALIDATION: La présente section a été élaborée par les Services immobiliers pour Patrimoine canadien et Environnement Canada, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section a été élaborée au cours des années 1979 à 1984 afin de faciliter le travail des professionnels responsables des ouvrages historiques nationaux. Aucune mise à jour approfondie de ce document n'a été effectuée dans le but de convertir les paramètres de ces produits en unités métriques, de vérifier la facilité d'obtention des documents de référence et des produits, ou encore d'assurer le respect des exigences relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement.


07 03 35 OUVRAGES HISTORIQUES - COUVERTURES EN FERS-BLANCS ET EN TOLES PLOMBÉES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.

La présente section a été élaborée en vue de faciliter le travail des professionnels responsables des ouvrages historiques nationaux. Aucune mise à jour approfondie de ce document n'a été effectuée dans le but de convertir les paramètres de ces produits en unités métriques, de vérifier la facilité d'obtention des produits, ou encore d'assurer le respect des exigences relatives à la sécurité.

La présente section vise les systèmes de couverture en tôles à effet décoratif mais ne traite pas des produits de couverture en tôles préfabriqués tels que les bardeaux d'acier ou les tôles ondulées. Elle a initialement été élaborée entre 1979 et 1984 en vue de faciliter le travail des professionnels responsables des ouvrages historiques nationaux. Aucune mise à jour approfondie de ce document n'a été effectuée dans le but de convertir les paramètres de ces produits en unités métriques, de vérifier la facilité d'obtention des produits, ou encore d'assurer le respect des exigences relatives à la sécurité et à la protection environnementale. Les lignes directrices qui suivent contiennent de précieux renseignements concernant les caractéristiques des produits et des matériaux à utiliser dans le cas des couvertures faisant l'objet de la présente section. PARTIE 2 - PRODUITS, 2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS - Deux types de produits plats pour couvertures ont été fabriqués de 1979 à 1984, les fers-blancs et les tôles plombées. 2.1.1 Tôles de fer-blanc pour couvertures - Deux catégories de fers-blancs sont de fabrication courante, le fer-blanc revêtu par immersion à chaud et le fer-blanc à revêtement électrolytique apparu sur le marché peu après 1934. Le revêtement par immersion du fer-blanc est appliqué mécaniquement au moyen de cylindres d'étamage tandis que le revêtement électrolytique est obtenu par électrodéposition. Chacune de ces catégories fait l'objet de prescriptions distinctes. Métal de base - La tôle de fer-blanc revêtue par immersion à chaud a été traditionnellement fabriquée avec différents métaux de base, notamment le fer au charbon de bois ou fer-blanc à étamage fort, le fer au coke ou fer-blanc à étamage mince et l'acier Bessemer. A une époque ultérieure, la tôle de fer-blanc revêtue par immersion à chaud était fabriquée avec de l'acier Martin, de l'acier de four électrique ou de l'acier dit à l'oxygène. Le fer-blanc électrolytique, une catégorie comparativement plus récente, a été produit à partir des aciers susmentionnés seulement. L'acier servant à la fabrication des fers-blancs est utilisé sous deux formes distinctes, soit la tôle d'acier ordinaire (au carbone) laminée à froid, d'une épaisseur de plus de 0.38 mm, soit la tôle noire simple ou double réduction à faible teneur en carbone, d'une épaisseur inférieure à 0.358 mm. Les produits double réduction de moins de 0.155 mm d'épaisseur sont trop minces pour être utilisés dans le cadre des présents travaux. Les tôles noires simple réduction peuvent être commandées avec différents finis de laminage ou de décapage au sable. Ces finis intéressent assurément les fabricants de contenants mais n'ont aucune importance en ce qui concerne les travaux de couverture. Ils ne diminuent ni n'accroissent de façon sensible l'adhérence de la peinture au fer-blanc. En conséquence, les diverses tôles de fer-blanc que l'on trouve aujourd'hui sur le marché ne devraient pas être utilisées pour réaliser des couvertures. Épaisseur ou masse surfacique de base - L'épaisseur des tôles noires de laminage, 0.36 mm ou moins, employées comme métal de base pour la fabrication de tôles de fer-blanc, est exprimée selon la méthode de la masse surfacique de base, laquelle correspond à la masse surfacique, en livres, de 112 feuilles de métal de base mesurant 14 po sur 20 po, constituant le contenu d'une caisse standard. L'industrie devrait adopter, dans un avenir rapproché, la méthode SITA pour System International Tin-plate Area, en vertu de laquelle le produit est désigné en unités de 100 m². Cette conversion n'ayant pas encore été amorcée, nous ne disposons pour le moment d'aucune unité métrique équivalant à une caisse de tôles standard. La masse surfacique de cette caisse standard de tôles de fer-blanc 1C, ayant jadis servi d'unité de mesure pour les matériaux de couverture, est de 107 livres. L'épaisseur des tôles d'acier laminées à froid, soit 0.38 mm et plus, employées comme métal de base pour la fabrication des fers-blancs, est exprimée en centièmes de millimètre. Les tôles de fer-blanc 1X et 2X servant anciennement aux travaux de couverture avaient respectivement une épaisseur de 0.377 mm et de 0.432 mm. Masses du revêtement : Le revêtement d'étain pur d'une tôle de fer-blanc étamée à chaud est réparti mécaniquement à la surface de la tôle par des cylindres d'étamage. Étant donné la nature même de ce procédé d'étamage et la température élevée du métal, la masse du revêtement de la tôle de fer-blanc ne peut être contrôlée avec une grande précision. C'est une des raisons pour lesquelles ce type de revêtement est mesuré et désigné méthode du « rendement d'un creuset d'étain ». La masse totale d'étain (en livres) servant à la fabrication d'une caisse standard est le rendement d'un creuset. Les expressions « tôle de fer au charbon de bois » ou « fer-blanc à étamage fort » et « tôle de fer au coke » ou « fer-blanc à étamage mince », qui décrivaient au siècle dernier la qualité du fer employé comme métal de base, désignent maintenant des tôles de fer-blanc dont le revêtement a une épaisseur spécifique. Le revêtement des tôles de fer-blanc à étamage mince correspond généralement à une masse comprise entre 1.25 et 2.5 livres pour une caisse standard, comparativement à une masse variant entre 3 et 5 livres pour une caisse standard de tôles de fer-blanc à étamage fort. Les revêtements ayant une masse de charbon plus élevée ont toujours été privilégiés pour les travaux de couverture. Les masses des revêtements courants sont donc de 1.25 lb/caisse de tôles à épaisseur d'étamage ordinaire, de 1.50 lb/caisse de tôles à épaisseur d'étamage standard, de 1.70 lb/caisse de tôles à épaisseur d'étamage supérieure, de 2.0 lb/caisse de tôles à épaisseur d'étamage spéciale « Kanners », de 2.25 lb/caisse de tôles au charbon 1-A, de 3.0 lb/caisse de tôles au charbon 2-A, et de 3.8 lb/caisse de tôles au charbon 3-A. Vérifier les normes CSA et observer que les tôles d'acier galvanisées sont enduites d'un produit anticorrosion qui empêche habituellement la peinture d'y adhérer. Avant l'application d'une couche de peinture, cet enduit doit être neutralisé selon une méthode conforme aux normes appliquées au sein de l'industrie. La masse du revêtement électrolytique d'une tôle correspond, le cas échéant, à l'épaisseur du revêtement des deux côtés de la tôle, exprimée en grammes par mètre carré. Avant l'adoption de ce système de mesurage, la méthode du « rendement d'un creuset d'étain » était utilisée. Les différents numéros désignant le type de revêtement sont des vestiges de cette ancienne méthode. Finition du revêtement : La gamme de finis superficiels traditionnellement offerts comprenaient, selon la façon de traiter l'huile de palme utilisée au cours du procédé d'étamage par immersion à chaud, deux états de surface distincts, un fini « huileux bleuté » et un fini « sec et brillant ». Les procédés de fabrication que l'on emploie aujourd'hui ont permis d'éliminer de telles différences et la plupart des tôles de fer-blanc usinées présentent un fini brillant comme un miroir. La gamme courante comprend maintenant au moins cinq (5) finis superficiels distincts déterminés par la finition du métal de base et le mode d'exécution du revêtement. Une bande de tôle plombée qui est chauffée au-delà du point de fusion de l'étain, puis refroidie dans un bain d'eau (fusion), prendra un fini réfléchissant très brillant. Sans le traitement de fusion, l'enduit dont la bande est revêtue ne sera pas réfléchissant. On retrouve ainsi un métal nu à fini lisse 7B, montrant parfois de fines rainures; un enduit (après fusion) brillant et très réfléchissant; un métal nu à fini lisse marqué de fines rainures 17C, avec enduit mat et non réfléchissant (avant fusion) ou brillant et réfléchissant (après fusion); un métal nu décapé au sable (SBF pour Shot-blast finish) 5B recouvert d'un enduit d'étain fondu qui lui donne un fini brillant non réfléchissant; et enfin un métal nu décapé au sable  (SBF pour Shot-blast finish) 5C recouvert d'un enduit d'étain non fondu, qui lui donne un fini mat gris terne. Tous ces finis conviennent très bien aux travaux de couverture. Nuance : Les tôles minces étamées à chaud et les tôles de fer-blanc étamées à chaud sont soit inspectées systématiquement d'un côté et de façon intermittente des deux côtés, soit inspectées des deux côtés de façon continue au cours de leur fabrication. Les produits que cette inspection permet d'accepter sont désignés dans l'industrie comme produits de qualité « standard » ou « non triés ». Dans certains cas, les produits de qualité standard font l'objet d'un autre examen visuel sur des tables de triage ou des lignes d'inspection spéciales; ce procédé appelé « triage » sert à diviser les tôles en deux catégories de produits désignés « de premier choix » et « de second choix ». La catégorie « de premier choix » désigne les tôles de fer-blanc exemptes de défauts visibles à l'oeil nu. C'est la seule catégorie de fers-blancs que l'on peut accepter pour les travaux de couverture. La vitesse de marche accrue des installations d'étamage électrolytique et l'augmentation des commandes de fers-blancs livrés en bobines compliquent considérablement l'inspection systématique de ces produits en cours de fabrication. Pour le moment, les tôles issues de la production régulière sont considérées comme produits de qualité « standard » et les autres comme « articles rejetés », « articles reclassés » ou autre désignation. C'est à l'acheteur qu'il incombe de trier les tôles et de repérer leurs défauts. Dimensions : La quasi totalité des tôles minces étamées à chaud et des fers-blancs étamés par immersion à chaud est taillée à des dimensions prédéterminées. La largeur des fers-blancs étamés à chaud varie généralement entre 635 et 762 mm. On trouve aussi sur le marché des tôles enduites d'un revêtement plus épais dont la largeur peut atteindre 1500 mm. Les longueurs les plus couramment utilisées varient entre 762 mm et 814 mm. Il est également possible de commander des tôles enduites d'un revêtement plus épais qui seront taillées à 3000 mm de longueur. Le fer-blanc revêtu par étamage électrolytique et les tôles étamées sont fabriquées en longueurs fixes ou en bobines tandis que la largeur des produits courants se situe entre 635 et 965 mm. Les tôles taillées en série mesurent habituellement entre 508 et 1016 mm de longueur. Les bobines de fabrication courante pèsent de 5 à 10 tonnes et sont trop grosses pour les travaux de réfection d'une couverture. Les dimensions précédemment indiquées pour les tôles plombées sont celles qui ont été le plus souvent utilisées dans le passé. 2.1.2 Tôles plombées pour couvertures - Les tôles plombées sont fabriquées selon le procédé d'étamage par immersion à chaud, lequel permet d'obtenir deux catégories de produits, les « tôles plombées courtes » et les « tôles plombées longues ». Ces deux produits se distinguent surtout par leurs dimensions : les tôles courtes mesurent habituellement 356 mm x 508 mm ou 508 mm x 711 mm tandis que les tôles longues sont fabriquées en longueurs coupées pouvant atteindre 3658 mm et en bobines dont la longueur la plus courante est de 15 240 mm. Métal de base : Les tôles plombées étaient traditionnellement fabriquées à partir de différents métaux de base, c'est-à-dire le fer au charbon de bois, l'acier Martin, l'acier Bessemer et l'acier à faible teneur en carbone appelé acier ordinaire. De nos jours, on utilise plus couramment deux types de métaux, un acier cuivreux à faible teneur en carbone et l'acier 304, un acier inoxydable extra-doux contenant 18 % de chrome et 8 % de nickel. La teneur en cuivre généralement spécifiée pour un acier cuivreux est de moins de 0.20 %  mesuré pendant la coulée ou de 0,18  % mesuré par analyse thermique lors d'un contrôle ou d'une analyse de vérification. L'épaisseur de 0.38 mm des aciers ordinaires (au carbone) moins épais, parfois appelés tôles noires ou tôles minces de laminage et employées comme métal de base pour les tôles plombées, est exprimée selon la méthode de la masse surfacique de base. Les types de caisses de tôles standard les plus courantes pèsent respectivement 107, 135 et 155 livres chacune et sont aussi connues sous les désignations 1C, 1X et 2X. L'épaisseur des tôles d'acier ordinaire (au carbone) laminées à froid, de 0.38 mm et plus, employées comme métal de base dans la fabrication des tôles plombées longues ou des bobines (rouleaux continus) et des tôles d'acier inoxydable servant de métal de base pour les tôles d'acier inoxydable plombées est exprimée en centièmes de millimètre. Masse du revêtement : Le plombage est réalisé à l'aide d'un procédé d'immersion à chaud selon lequel les tôles circulent dans un bain et sont débarrassées de l'enduit excédentaire par des cylindres exécutant un mouvement de compression. L'épaisseur du revêtement des tôles courtes est exprimée en livres par caisse double (pounds per double box), soit le nombre de livres nécessaires pour couvrir une superficie de 871.12 pieds carrés, et ce type de tôles est couramment offert en trois épaisseurs de revêtement distinctes. L'épaisseur du revêtement des tôles plombées longues est généralement exprimée en grammes par mètre carré. Certains fabricants continuent cependant d'utiliser le nombre de livres par caisse standard (pounds per base box) comme unité de mesure. Finition en atelier : Il est recommandé de peindre toutes les tôles d'acier ordinaire (au carbone) plombées destinées à un usage extérieur. Cette couche de protection peut être constituée d'une couche de peinture appliquée en atelier sur les deux côtés de la tôle, suivie de deux couches de peinture à l'huile, d'une couche d'impression à base d'huile de lin et d'oxyde ferrique et d'une couche d'émulsion grasse pour surfaces extérieures, appliquées sur la face apparente. En outre, l'unique couche de peinture appliquée sur la sous-face peut être une peinture composée d'huile de lin et d'oxyde ferrique appliquée avant la pose de la tôle. Les tôles d'acier inoxydable plombées se patineront uniformément d'une chaude couleur grise, sans qu'il soit nécessaire de les peindre pour assurer leur protection ou leur entretien. Nuance : Une fois leur revêtement exécuté, les tôles courtes font l'objet d'une inspection qui permet de les diviser en deux catégories, les tôles « de premier choix » et les tôles « de second choix ».  La catégorie « de premier choix » désigne les tôles plombées exemptes de défauts visibles à l'oeil nu. La catégorie « de second choix » regroupe les tôles plombées courtes qui présentent des défauts d'importance moyenne. Pour la réalisation de couvertures, prescrire des matériaux composés d'éléments de premier choix et d'au plus 3 % d'éléments de second choix. Les tôles longues taillées en usine à des dimensions fixes sont offertes en une seule nuance, revêtues d'une « couche d'impression », exemptes de défauts tels que cloques, flux et zones non revêtues. Le mode de production des bobines de tôles exclue toute possibilité de procéder à leur inspection et à leur triage. Dimensions : Les tôles plombées courtes sont taillées à des dimensions fixes et mises à l'équerre. Les tôles de cette catégorie sont couramment stockées en format de 356 mm x 508 mm et de 508 mm x 711 mm. Les tôles longues sont fabriquées en bobines ou en longueurs coupées à des dimensions fixes. Ce dernier groupe comprend des tôles de 508, 610 et 711 mm de largeur sur 2438 et 3658 mm de longueur. Les bobines ou rouleaux continus sont fabriqués en différentes largeurs comprises entre 102 et 711 mm, et elles mesurent 15 240 mm de longueur.


07 03 36 Ouvrages historiques - Couvertures en planches

Date: 2000/12/31

Sections connexes:

061000 - CHARPENTERIE
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 07 03 36 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07471 - Ouvrages historiques - Couvertures en planches, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

VALIDATION: La présente section a été élaborée par les Services immobiliers pour Patrimoine canadien, Environnement Canada et l'Agence Parcs Canada, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, et elle n'a été révisée ni par d'autres ministères du gouvernement, ni par le secteur privé.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

La présente section sert de guide pour la sélection des divers types de couvertures en planches destinées à des ouvrages historiques. Vérifier que les dessins indiquent les dimensions des surfaces à recouvrir et qu'ils montrent bien une portion représentative de l'agencement choisi pour le toit principal et pour les lucarnes, s'il y a lieu. Comme ce type de couvertures est plutôt rare de nos jours, il importe de préparer des dessins détaillés touchant tous les détails de l'installation. Aujourd'hui, il y a peu de chances de trouver un couvreur ou un autre homme de métier possédant une expérience de la pose ou de la finition d'une couverture de ce genre. Pour faciliter le travail des rédacteurs, la présente section contient les articles se rapportant aux solins.

Avant de remplacer la couverture en planches d'un ouvrage historique, il importe de mener des recherches détaillées sur sa construction, les matériaux employés et les détails de l'ouvrage afin de cueillir des informations qui serviront de base à l'étude et à la réalisation de la nouvelle couverture.

La présente section a été élaborée au cours des années 1979 à 1984 afin de faciliter le travail des professionnels responsables des ouvrages historiques nationaux. Aucune mise à jour approfondie de ce document n'a été effectuée dans le but de convertir les paramètres de ces produits en unités métriques, de vérifier la facilité d'obtention des documents de référence et des produits, ou d'assurer le respect des exigences relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement.


07 03 91 Ouvrages historiques - Calfatage de bateaux

Date: 2000/12/31

Sections connexes:

017419

Notes:

La présente section portant le numéro 07 03 91 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07921 - Ouvrages historiques - Calfatage de bateaux, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le calfatage des ponts et du bordé à franc-bord des bateaux à caractère historique. Elle peut également être utilisée pour prescrire le calfatage des bateaux encore en service.

VALIDATION: La présente section a été élaborée par la Direction des Services immobiliers de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, pour Environnement Canada et Patrimoine canadien.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


07 11 13 HYDROFUGES BITUMINEUX

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 07 11 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07120 - Hydrofuges bitumineux, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section porte actuellement le numéro 07120, selon le Répertoire normatif* 1995. A partir de la mise à jour de janvier 2005, elle sera publiée sous le numéro 07 11 13, conformément à la classification du nouveau Répertoire normatif  (MasterFormat* 2004).

OBJET: La présente section vise les produits bitumineux utilisés comme hydrofuges destinés à préserver les surfaces contre les effets de l'humidité, et les méthodes de mise en oeuvre connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


07 12 13 REVETEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ A MEMBRANE BITUMINEUSES MULTICOUCHE - ASPHALTE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
061000 - CHARPENTERIE
015600 - OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Notes:

OBJET: La présente section vise les revêtements d'étanchéité à membrane bitumineuse multicouche réalisés avec de l'asphalte et destinés à être mis en oeuvre sur des surfaces horizontales et des surfaces verticales.

La présente section a été élaborée à partir de l'ancienne section 07 51 12 - Couvertures et étanchéités à membrane bitumineuse multicouche.

Se reporter à la section  07 51 13 pour ce qui est des couvertures à membrane bitumineuse multicouche réalisées avec de l'asphalte.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


07 13 52 REVETEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ A MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013216
132160
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013521 - EXIGENCES LEED
013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
061000 - CHARPENTERIE
076200 - SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE

Notes:

OBJET: La présente section vise les revêtements d'étanchéité à membrane de bitume modifié destinés à être mis en oeuvre sur des surfaces horizontales et des surfaces verticales.

La présente section a été élaborée à partir de la section 07 52 00 - Couvertures à membrane de bitume modifié, mais vise plus particulièrement les revêtements d'étanchéité.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.

Compléter la présente section avec les paragraphes nécessaires tirés de la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.

Se reporter à la section 07 52 00 pour ce qui est des couvertures à membrane de bitume modifié.


07 16 19 REVETEMENTS D'IMPERMÉABILISATION A BASE D'OXYDES MÉTALLIQUES

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
071619 - REVETEMENTS D'IMPERMÉABILISATION A BASE D'OXYDES MÉTALLIQUES
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les matériaux et les dosages associés aux revêtements d'imperméabilisation à base d'oxydes métalliques.

 La présente section portant le numéro 07 16 19 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 07161 - Imperméabilisants à base d'oxydes métalliques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


07 17 13 Revêtements d'imperméabilisation en panneaux à la bentonite

Date: 2004/12/31

Sections connexes:

012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
071713 - Revêtements d'imperméabilisation en panneaux à la bentonite

Notes:

La présente section portant le numéro 07 17 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07170 - Panneaux d'imperméabilisation à la bentonite, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET:  La présente section vise les matériaux, les travaux préparatoires et les méthodes de mise en oeuvre associés aux revêtements d'imperméabilisation en panneaux à la bentonite.

VALIDATION:  La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec Hesterman Technical Services, Regina, Saskatchewan, S4N 5X4, et Tremco Inc.- Sealant and Weatherproofing Division, Ottawa, Ontario.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 Le plus important producteur d'imperméabilisants à la bentonite aux États-Unis est la société American Colloid Company, 1500 West Shure Drive, Arlington Heights, Illinois 60004-1434. Ce matériau n'est pas produit au Canada, mais on peut s'en procurer chez quelques fournisseurs, dans certaines régions du pays. Avant de prescrire ce type d'imperméabilisant, le rédacteur doit s'assurer qu'on peut se le procurer sans difficulté et que les applicateurs locaux sont qualifiés dans ce domaine. Les prescriptions de la présente section sont basées sur les spécifications et les recommandations de la société American Colloid Company et ne visent que les revêtements constitués de panneaux en papier ondulé à âme remplie de bentonite et les accessoires connexes. S'assurer que les conditions du sous-sol permettront à la bentonite de jouer son rôle d'imperméabilisant de manière appropriée, et que des mesures particulières relatives à la mise en place et au compactage des matériaux de remblai sont prescrites dans la section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.


07 18 00 REVETEMENTS POUR AIRES DE CIRCULATION

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

017419
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ

Notes:

La présente section portant le numéro 07 18 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07180 - Revêtements pour aires de circulation, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section sert à prescrire des chapes monolithiques étanches à l'eau et à l'épreuve des intempéries pour la circulation des piétons et des véhicules sur les toits-terrasses, les balcons, les planchers de locaux d'installations mécaniques susceptibles d'être inondés, les planchers de garage, etc.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


07 19 00 Enduits d'imperméabilisation

Date: 2004/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS

Notes:

La présente section portant le numéro 07 19 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07190 - Enduits d'imperméabilisation, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET:  La présente section vise des enduits d'imperméabilisation servant à protéger contre la pénétration d'eau et d'humidité  des surfaces extérieures en briques, en pierres, en béton ou en blocs de béton situées au-dessus du niveau du sol.

VALIDATION:  La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec Hesterman Technical Services, Regina, Saskatchewan.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 Le rédacteur doit s'assurer que l'utilisation de l'enduit prescrit n'est pas interdite en vertu des règlements sur la pollution de l'air et qu'elle ne présente pas de trop grands risques pour l'exécution des travaux. S'assurer que l'enduit d'imperméabilisation prescrit est compatible avec la brique utilisée, le cas échéant. Certains fabricants de briques font des essais de compatibilité entre leurs produits et des enduits particuliers. Avant de prescrire un produit, consulter un spécialiste concernant l'emploi de ce produit.


07 21 13 ISOLANTS EN PANNEAUX

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les isolants rigides sous forme de panneaux de fibres minérales, de verre cellulaire, de fibres cellulosiques, de polystyrène, de polyisocyanurate et d'uréthanne, ainsi que les accessoires et les méthodes de pose connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Une valeur R d'isolation ou de résistance thermique plus élevée favorise une plus grande efficacité énergétique, ce qui permet de réduire la consommation de sources d'énergie non renouvelables et de ralentir le processus de réchauffement de la planète.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section portant le numéro 07 21 13 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 07212 - Isolants en panneaux, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


07 21 16 ISOLANTS EN MATELAS

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013216
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE

Notes:

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Une valeur R d'isolation ou de résistance thermique plus élevée favorise une plus grande efficacité énergétique, ce qui permet de réduire la consommation de sources d'énergie non renouvelables et de ralentir le processus de réchauffement de la planète.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 07 21 16 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 07213 - Isolants en matelas et en nattes, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


07 21 23 ISOLANTS EN VRAC

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
072600 - PARE-VAPEUR

Notes:

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  Une valeur R d'isolation ou de résistance thermique plus élevée favorise une plus grande efficacité énergétique, ce qui permet de réduire la consommation de sources d'énergie non renouvelables et de ralentir le processus de réchauffement de la planète.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 07 21 23 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 07211 - Isolants en vrac, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


07212901 ISOLANTS PROJETÉS - FIBRES CELLULOSIQUES
07 21 29.01 ISOLANTS PROJETÉS - FIBRES CELLULOSIQUES

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE

Notes:

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Une valeur R d'isolation ou de résistance thermique plus élevée favorise une plus grande efficacité énergétique, ce qui permet de réduire la consommation de sources d'énergie non renouvelables et de ralentir le processus de réchauffement de la planète.


07212902 ISOLANTS PROJETÉS - FIBRES MINÉRALES
07 21 29.02 ISOLANTS PROJETÉS - FIBRES MINÉRALES

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les isolants constitués de fibres minérales et d'un liant, qui sont appliqués par projection sur des éléments et des surfaces de bâtiment aux fins d'isolation acoustique et/ou thermique.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE - LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).


07212903 ISOLANTS PROJETÉS - MOUSSE DE POLYURÉTHANE
07 21 29.03 ISOLANTS PROJETÉS - M

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les isolants projetés, en mousse de polyuréthane, qui ne sont mis en oeuvre ni dans une lame d'air ni dans un autre espace confiné. S'assurer que les ouvrages ainsi isolés répondent aux exigences de protection incendie du Code national du bâtiment, des autorités locales compétentes et du Commissaire des incendies du Canada, ainsi qu'aux directives du ministère intéressé.

 La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


07 24 00 SYSTEMES D'ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR ET DE REVETEMENT DES FAÇADES, AVEC ENDUIT SUR ISOLANT

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
079200 - Produits d'étanchéité pour joints

Notes:

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Une meilleure valeur d'isolation R permet d'améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment, ce qui se traduit par une diminution de la consommation d'énergies non renouvelables et par une contribution moins importante au réchauffement de la planète.

La présente section portant le numéro 07 24 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 07240 - Systèmes d'isolation et de revêtement extérieurs de façades, à enduit appliqué sur isolant, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


07241001 SYSTEMES D'ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR ET DE REVETEMENT DES FAÇADES, AVEC ENDUIT SUR ISOLANT - PANNEAUX PRÉFABRIQUÉS
07 24 10.01 SYSTEMES D'ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR ET DE REVETEMENT DES FAÇADES, AVEC ENDUIT SUR ISOLANT - PANNEAUX PRÉFABRIQUÉS

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
054100 - OSSATURES PORTEUSES A POTEAUX MÉTALLIQUES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
072600 - PARE-VAPEUR
061000 - CHARPENTERIE
092116 - Revêtements en plaques de plâtre
072700
079210

Notes:

OBJET: La présente section vise les systèmes d'isolation par l'extérieur et de revêtement des façades, avec enduit appliqué sur isolant (systèmes EIFS), généralement constitués de panneaux fabriqués en usine que l'on fixe sur place, à l'enveloppe du bâtiment. Elle ne vise pas les systèmes de revêtement réalisés sur place comme les bardages, ni les systèmes à enduit directement appliqué sur le support ou les revêtements de stucco monocouche.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Une meilleure valeur d'isolation R permet d'améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment, ce qui se traduit par une diminution de la consommation de sources d'énergie non renouvelables et par une contribution moins important au réchauffement de la planète.

La présente section portant le numéro 07 24 10.01 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 07241 - Systèmes d'isolation et de revêtement extérieurs de façades, à enduit appliqué sur isolant - Panneaux préfabriqués, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


07241003 SYSTEMES DE REVETEMENT EXTÉRIEUR, A ENDUIT APPLIQUÉ DIRECTEMENT SUR LE SUPPORT
07 24 10.03 SYSTEMES DE REVETEMENT EXTÉRIEUR, A ENDUIT APPLIQUÉ DIRECTEMENT SUR LE SUPPORT

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
079210

Notes:

OBJET:  La présente section vise les systèmes de revêtement extérieur appliqués sur place directement sur le soffite des bâtiments, parfois appelés systèmes adhérents ou à application directe. Ce type de système de revêtement est constitué d'une couche d'enduit de base, d'une armature et d'une couche d'enduit de finition, comme les systèmes d'isolation par l'extérieur et de revêtement des façades, mais ne comportent pas d'isolant.


07 26 00 PARE-VAPEUR

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
017411 - NETTOYAGE

Notes:

 S'assurer que le pare-vapeur en feuilles peut être installé et scellé selon les indications, sans discontinuité.

 S'assurer que les détails de pose aux traversées, aux ouvertures et aux transitions entre différents types de pare-vapeur sont illustrés sur les dessins.

 La présente section portant le numéro 07 26 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 07160 - Pare-vapeur en feuilles, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


07270001 SYSTEMES D'ÉTANCHÉITÉ A L'AIR (DEVIS DESCRIPTIF OU ÉTABLI PAR PRESCRIPTION DE PRODUITS DE MARQUE DÉPOSÉE)
07 27 00.01 SYSTEMES D'ÉTANCHÉITÉ A L'AIR (DEVIS DESCRIPTIF OU ÉTABLI PAR PRESCRIPTION DE PRODUITS DE MARQUE DÉPOSÉE)

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
013216
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériaux et les systèmes permettant d'assurer une étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau et non ceux ayant uniquement des fonctions pare-air ou pare-vapeur. Elle vise les méthodes et les matériaux employés pour réaliser le système d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau de l'enveloppe d'un bâtiment et pour sceller les espaces entre celui-ci et les matériaux ou les éléments constitutifs des baies des murs ou des ouvertures dans la toiture. La présente section et les autres portant sur des matériaux ou des éléments du système d'étanchéité, par exemple les sections 08 11 16 - Portes et bâtis en aluminium, 08 11 19 - Portes et bâtis en acier inoxydable, 08 50 00 - Fenêtres, 09 21 16 - Revêtements en plaques de plâtre, sont complémentaires. La présente section contient des prescriptions portant sur des produits de marque déposée, des caractéristiques techniques, des méthodes de mise en oeuvre et des normes et autres documents de référence; la modifier de manière à ne retenir qu'un seul type de prescriptions afin de ne pas prescrire d'exigences contradictoires.


07270002 SYSTEMES D'ÉTANCHÉITÉ A L'AIR (DEVIS DE PERFORMANCE)
07 27 00.02 SYSTEMES D'ÉTANCHÉITÉ A L'AIR (DEVIS DE PERFORMANCE)

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
013216
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section précise les critères de performance que l'Entrepreneur doit respecter lorsqu'il s'agit de fournir et de mettre en oeuvre un système complet d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau faisant partie de l'enveloppe d'un bâtiment. Le choix des matériaux à employer est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur. Certaines sections techniques du devis feront référence à la présente section pour ce qui est des critères de performance auxquels le système doit satisfaire. Le contrôle et les essais du système d'étanchéité en regard des critères spécifiés devront faire l'objet d'une section distincte. Comme la présente section précise des caractéristiques de performance, s'abstenir d'y indiquer des produits de marque déposée ou des prescriptions descriptives, la section 07 27 00.01 - Systèmes d'étanchéité à l'air (devis descriptif ou établi par prescription de produits de marque déposée) étant élaborée selon cette méthode de prescription.


07 31 13 BARDEAUX D'ASPHALTE

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
076200 - SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE

Notes:

La présente section portant le numéro 07 31 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07311 - Bardeaux d'asphalte, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les bardeaux d'asphalte, les matériaux de couverture en rouleau, les accessoires, l'enlèvement de la couverture existante et la pose de nouveaux bardeaux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

S'assurer que les dessins montrent bien les motifs particuliers à exécuter ainsi que les détails des solins, des avant-toits, des pignons, des arêtiers, des parapets, des cheminées et des lucarnes. S'assurer que les solins et les garnitures métalliques sont prescrits dans la section 07 62 00 - Solins et garnitures métalliques.


07 31 29 BARDEAUX DE SCIAGE ET BARDEAUX DE FENTE EN BOIS

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
076200 - SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE

Notes:

OBJET: La présente section vise les bardeaux de sciage et les bardeaux de fente en bois destinés au revêtement des toitures et des murs extérieurs.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

S'assurer que les dessins indiquent bien la superficie à recouvrir et qu'ils montrent une portion représentative de l'ouvrage à réaliser, y compris la longueur de pureau, les détails des chevauchements latéraux et supérieurs, les détails de pose aux solins, aux avant-toits, aux pignons, aux arêtiers, aux parapets, aux cheminées et aux lucarnes. S'assurer que les solins et les garnitures métalliques requis pour la pose des bardeaux de sciage et des bardeaux de fente en bois sont prescrits dans la section 07 62 00 - Solins et accessoires en tôle.

Se reporter à la section 07 03 32 - Ouvrages historiques - Couvertures en bardeaux de fente et en bardeaux de sciage en bois, avant de commencer des travaux de réfection complexes de la couverture d'un bâtiment historique.

La présente section portant le numéro 07 31 29 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07313 - Bardeaux de sciage et bardeaux de fente en bois, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


07 42 43 PANNEAUX COMPOSITES POUR FAÇADES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
013216
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les panneaux de revêtement composites constitués de deux tôles liaisonnées à une âme en polyéthylène ou en matériau thermoplastique de faible masse volumique. Les tôles utilisées peuvent être en aluminium au fini peint ou anodisé, ou en acier inoxydable. Les panneaux sont fixés au support et assujettis les uns aux autres à l'aide de dispositifs de fixation extrudés pour assemblage bord à bord ou pour assemblage à feuillure. Vérifier auprès du fabricant le mode de fixation approprié.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


07424301 PANNEAUX MÉTALLIQUES COMPOSITES POUR LE BATIMENT
07 42 43.01 PANNEAUX MÉTALLIQUES COMPOSITES POUR LE BATIMENT

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
089000 - LOUVRES ET ÉVENTS A LAMES
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
072116 - ISOLANTS EN MATELAS
072113 - ISOLANTS EN PANNEAUX
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
079513 - COUVRE-JOINTS POUR JOINTS DE DILATATION

Notes:

OBJET: La présente section vise les bardages faits de panneaux métalliques constitués d'une doublure et d'un parement ou  peau extérieure, au profil vertical ou horizontal.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section portant le numéro 07 41 43 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07431 - Revêtements muraux extérieurs en panneaux métalliques composites, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


07 44 56 Panneaux de ciment armés de fibres

Date: 2004/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
017419
079200 - Produits d'étanchéité pour joints

Notes:

La présente section portant le numéro 07 44 56 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07450 - Panneaux de ciment armés de fibres, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les bardages en panneaux de ciment armés de fibres ou en panneaux d'amiante-ciment, posés sur ossature (grille) en aluminium.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.


07 46 13 REVETEMENTS MURAUX EXTÉRIEURS EN MÉTAL

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
079200 - Produits d'étanchéité pour joints

Notes:

OBJET: La présente section vise les bardages, les soffites et les bordures de toit métalliques préfinis pour maisons d'habitation et petits établissements commerciaux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section portant le numéro 07 46 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07465 - Revêtements muraux extérieurs en métal, façonnés, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


07 46 23 REVETEMENTS MURAUX EXTÉRIEURS EN BOIS

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
076200 - SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
099113 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS

Notes:

OBJET: La présente section vise les bardages en panneaux de contreplaqué, en panneaux de fibres durs et en planches de bois de construction.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Si les éléments de bardage en bois doivent être imprégnés sous pression d'un produit de préservation ou d'un ignifuge, incorporer à la présente section les paragraphes pertinents tirés de la section intitulée « Protection du bois », et les modifier selon les besoins. Cependant, s'assurer d'abord que les essences de bois prescrites peuvent être ainsi traitées et que la couleur résultant du traitement est acceptable.

La présente section portant le numéro 07 46 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07461 - Revêtements muraux extérieurs en bois, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


07 46 33 REVETEMENTS MURAUX EXTÉRIEURS EN PLASTIQUE

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
079200 - Produits d'étanchéité pour joints

Notes:

OBJET: La présente section vise les bardages en vinyle rigide (PVC) pour maisons d'habitation et petits établissements commerciaux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section portant le numéro 07 46 33 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07464 - Revêtements muraux extérieurs en vinyle rigide, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


07 51 00 COUVERTURES A MEMBRANE BITUMINEUSE MULTICOUCHE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
061000 - CHARPENTERIE
079200 - Produits d'étanchéité pour joints

Notes:

OBJET: La présente section vise les couvertures à membrane bitumineuse multicouche, non protégée (ordinaire apparente) et protégée.

Pour rédiger l'article portant sur les produits de scellement, de la PARTIE 2 - PRODUITS, on peut s'inspirer de la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.

Pour ce qui est des revêtements d'étanchéité à membrane bitumineuse multicouche réalisés avec de l'asphalte, se reporter à la section 07 12 13 - Revêtements d'étanchéité à membrane bitumeuse multicouche - Asphalte.


07 52 00 COUVERTURES A MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013216
132160
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013521 - EXIGENCES LEED
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
061000 - CHARPENTERIE
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
053100 - PLATELAGES EN ACIER
076200 - SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE

Notes:

OBJET: La présente section vise les couvertures à membrane de bitume modifié, non protégée (ordinaire apparente) et protégée.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.

Compléter la présente section avec les paragraphes nécessaires tirés de la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.

Pour ce qui est des revêtements d'étanchéité à membrane de bitume modifié, se reporter à la section 07 13 52.


07 53 23 COUVERTURES A MEMBRANE EPDM

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
061000 - CHARPENTERIE
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
053100 - PLATELAGES EN ACIER

Notes:

La présente section vise les couvertures à membrane EPDM (terpolymère d'éthylène-propylène-diène) non protégée (ordinaire apparente) et protégée.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.

Pour ce qui est des revêtements d'étanchéité à membrane élastomère, se reporter à la section 07 13 53.


07 54 19 Couvertures à membrane PVC

Date: 1999/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017419
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
015600 - OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section portant le numéro 07 54 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07541 - Étanchéités et couvertures à membrane PVC, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les membranes PVC (polychlorure de vinyle) servant à la réalisation de couvertures avec ou sans protection et à la mise en oeuvre de revêtements d'étanchéité sur des surfaces verticales ou horizontales.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

Lorsque le revêtement d'étanchéité doit faire l'objet d'une section distincte, choisir les paragraphes appropriés de la présente section et créer une nouvelle section, portant le numéro 07 11 13.

Consulter le fabricant avant de prescrire une couverture à membrane PVC lorsque la température de calcul prévue pour le mois de janvier est de -23 °C.


07555614 Couvertures à membrane protégée de bitume caoutchouté d'application liquide à chaud
07 55 56.14 Couvertures à membrane protégée de bitume caoutchouté d'application liquide à chaud

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017700 - ACHEVEMENT DES TRAVAUX
053100 - PLATELAGES EN ACIER
061000 - CHARPENTERIE
076200 - SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE
079210
033500 - Finition de surfaces en béton
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
015600 - OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Notes:

La présente section portant le numéro 07 55 57 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07561 - Étanchéités et couvertures en bitume caoutchouté appliqué à chaud, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le bitume caoutchouté appliqué à chaud, destiné aux couvertures et aux revêtements d'étanchéité à membrane protégée. Elle sert également à prescrire des matériaux de revêtement, des matériaux isolants, et de ballast, et leur mise en oeuvre.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

Lorsque le revêtement d'étanchéité fait l'objet d'une section distincte, sélectionner les paragraphes appropriés de la présente section et créer une nouvelle section, portant le numéro 07 11 13.


07 55 63 COUVERTURES A MEMBRANE PROTÉGÉE - TOITURES VÉGÉTALISÉES

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013216
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014713 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONCEPTION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
014719 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - EXPLOITATION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
034500 - Éléments préfabriqués en béton architectural
053100 - PLATELAGES EN ACIER
055216 - GARDE-CORPS EN TOITURE
061000 - CHARPENTERIE
076200 - SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE
077269 - ANCRAGES ET DISPOSITIFS DE RETENUE EN TOITURE
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
079523 - JOINTS DE DILATATION PRÉFABRIQUÉS POUR TOITURES
086210 - LANTERNEAUX EN PLASTIQUE
224201 - PLOMBERIE - APPAREILS SPÉCIAUX
264113 - Protection des constructions contre la foudre
312333
312316
313219
321410 - Pavages sur lit de sable
321315
321413 - REVETEMENTS EN PAVÉS DE BÉTON PRÉFABRIQUÉS
323700 - Mobilier urbain
329310 - PLANTATION D'ARBRES, D'ARBUSTES ET DE COUVRE-SOLS VÉGÉTAUX
329219
334616 - Tuyauterie de drainage souterrain

Notes:

OBJET: La présente section traite des toitures végétalisées (« toits verts »), dont la membrane d'étanchéité est recouverte de terre, de plantes et, dans certains cas, de chemins de circulation. Cette section vise entre autres les couvertures à double de membrane de bitume modifié armée, dont les éléments sont assemblés par soudage et collés sur un support porteur. L'ensemble est construit sur un élément porteur pouvant supporter des charges de pluie ou de neige et sur lequel sont appliqués, dans l'ordre, une membrane d'étanchéité, un isolant posé en indépendance, une toile filtrante, une couverture de terre de terre, un milieu de croissance, des dalles ou pavés circulables ou du gazon. Le complexe ou système d'étanchéité ainsi obtenu doit comprendre des solins de protection primaires placés autour des saillies et des traversées de toiture, et probablement des joints de rupture et des joints de dilatation. Cette section permet de prescrire les couvertures suivant des caractéristiques techniques ou des exigences de performance; la modifier en évitant de prescrire des exigences contradictoires.

La présente section doit être utilisée pour prescrire des toitures végétalisées accessibles, qui comprennent des arbres, des arbustes, un couvre-sol et du gazon, de même que des dalles ou des pavés pour les piétons.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la conception, la construction, le contrôle et l'exploitation.


07 61 00 COUVERTURES EN FEUILLES MÉTALLIQUES

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 07 61 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07610 - Couvertures en feuilles métalliques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le façonnage et la pose de feuilles ou de tôles métalliques, de produits de finition et d'accessoires pour la réalisation de couvertures métalliques, y compris les couvertures des toits en mansarde.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


07 62 00 SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
013216
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les contre-solins, ou solins de couronnement, les gouttières et les tuyaux de descente en acier galvanisé, en acier préfini, en aluminium, en cuivre et en acier inoxydable associés à la réalisation de couvertures. Si des ouvrages décoratifs en tôle (notamment des panneaux d'allège à tasseaux ou de larges bordures de toit) sont prévus, ajouter les paragraphes nécessaires selon les besoins des travaux. Pour ce qui est des couvertures à joints debout ou à tasseaux, les prescrire dans la section 07 61 00 - Couvertures en feuilles métalliques.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-IC, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


07 72 33 TRAPPES DE TOITURE

Date: 2004/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
079200 - Produits d'étanchéité pour joints

Notes:

La présente section portant le numéro 07 72 33 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07724 - Trappes de toiture, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les éléments constitutifs, les accessoires et les pièces de quincaillerie de trappes de toiture métalliques standard. Elle vise également les trappes servant à l'évacuation de la chaleur ou des fumées.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec l'Association canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC), Ottawa, Ontario.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


07 72 69 ANCRAGES ET DISPOSITIFS DE RETENUE EN TOITURE

Date: 2004/12/31

Sections connexes:

002113 - Instructions aux soumissionnaires
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014713 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONCEPTION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
014719 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - EXPLOITATION
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
055216 - GARDE-CORPS EN TOITURE
075550
076200 - SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET: La présente section vise les dispositifs d'ancrage et les dispositifs de retenue fabriqués en atelier, fixés au toit et servant à protéger contre les chutes, les personnes, dont des ouvriers, se trouvant sur le toit ou autour de celui-ci. Cette section renferme des prescriptions portant sur des caractéristiques techniques et sur des exigences de performance; la modifier en évitant de prescrire des exigences contradictoires.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

La présente section doit être utilisée dans le cas des toitures-jardins accessibles, qui comprennant des arbres, des arbustes, un couvre-sol et du gazon, de même que des dalles ou des pavés pour les piétons.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section prescrit des exigences particulières en matière de développement durable visant la conception, la construction, le contrôle et l'exploitation.


07 81 00 REVETEMENTS IGNIFUGES MIS EN OEUVRE PAR PROJECTION

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
013216
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les revêtements ignifuges à base de fibres minérales et à base de liants hydrauliques, mis en oeuvre par projection.


07 84 00 PROTECTION COUPE-FEU

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
013216
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les éléments particuliers destinés à fermer les ouvertures ou les traversées durant un incendie, et/ou les matériaux destinés à obturer les ouvertures ménagées dans les murs ou les planchers et servant à recevoir des dispositifs de terminaison comme des boîtes de sortie électrique avec leurs dispositifs de montage, ou à acheminer des câbles, des chemins de câbles, des conduits, des conduits d'air et des canalisations à travers les parois. La présente section doit être utilisée dans les devis visant les bâtiments qui doivent répondre aux exigences des parties 3 et 9 du Code national du bâtiment (CNB).


07 92 00 Produits d'étanchéité pour joints

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 07 92 10 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07900 - Produits d'étanchéité pour joints, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les produits d'étanchéité et de calfeutrage qui ne sont prescrits dans aucune autre section. Se reporter aux sections pertinentes pour connaître les renseignements concernant tout produit d'étanchéité et de calfeutrage non décrit ci-après.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section peut servir à préciser les exigences concernant les travaux décrits ci-après ou encore elle peut être utilisée comme source de renseignements en vue de l'inclusion de certains paragraphes dans d'autres sections portant sur des travaux qui nécessitent l'emploi de produits d'étanchéité et de calfeutrage.


07 95 13 COUVRE-JOINTS POUR JOINTS DE DILATATION

Date: 2004/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
079523 - JOINTS DE DILATATION PRÉFABRIQUÉS POUR TOITURES
078400 - PROTECTION COUPE-FEU
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 07 95 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 05810 - Couvre-joints pour joints de dilatation, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les ensembles couvre-joints (bâtis et éléments de recouvrement) pour joints de dilatation préfabriqués, moulés et extrudés en aluminium, en acier inoxydable, en bronze et en vinyle-acrylique, ainsi que les accessoires et les méthodes de façonnage et d'installation connexes.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec Emseal Joint Systems Ltd.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

Puisqu'il existe de nombreuses variantes et combinaisons possibles, consulter la documentation ou le représentant du fabricant avant de décrire les produits.

Coordonner l'exécution des joints de dilatation avec les travaux prescrits dans les sections 03 30 00 - Béton coulé en place, 04 21 13 - Maçonnerie de briques 09 21 16 - Revêtements en plaques de plâtre.


07 95 23 JOINTS DE DILATATION PRÉFABRIQUÉS POUR TOITURES

Date: 2004/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
061000 - CHARPENTERIE
076200 - SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE
079200 - Produits d'étanchéité pour joints

Notes:

La présente section portant le numéro 07 95 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 07712 - Joints de dilatation préfabriqués pour toitures, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les joints de dilatation préfabriqués utilisés lors de la pose d'une couverture.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec l'Association canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC), Ottawa, Ontario.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


08 03 11 OUVRAGES HISTORIQUES - PORTES D'ÉPOQUE EN BOIS

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
088050 - VITRAGES

Notes:

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.

La présente section peut être utilisée pour prescrire les reproductions de modèles d'époque d'impostes régulières ou en éventail et de jours latéraux fixes ou ouvrants.

Les portes d'époque peuvent nécessiter des bâtis, des articles de quincaillerie, des vitrages et d'autres pièces de modèles d'époque. Dans bien des cas, le bâti est une composante de la porte, et la porte et l'imposte peuvent devoir être montées dans le bâti avant leur installation dans la baie. Ceci est très important, par exemple, dans le cas des portes avec gonds montés sur le bâti. Ajouter la présente section au devis de projet, au besoin.

Référence canadienne sur la technologie de portes d'époque en bois : Technologie de la conservation architecturale, volume VII, Techniques de construction d'époque, section 8.1, Menuiserie d'époque, Fabrication de portes. Ce manuel a été produit par le Programme pour la conservation du patrimoine de TPSGC.

Les références américaines sur la restauration de bâtiments historiques comprennent le site Web de National Parks Service (http://www.nps.gov/history/hps/tps/briefs/presbhom .htm), où l'on peut consulter ou acheter des documents de référence, le document Preserving Historic Corridor Doors and Glazing In High-Rise Buildings, et le catalogue des publications des Technical Preservation Services, qui est disponible sur le site http://www.nps.gov/history/hps/tps/tpscat.htm.


08 11 00 PORTES ET BATIS EN MÉTAL

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
087100 - Quincaillerie pour portes
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
088050 - VITRAGES

Notes:

Vérifier les différents éléments composants auprès du fabricant de portes, et rédiger la présente section selon le type de porte retenu.

DÉVELOPPEMENT DURABLE - LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


08 11 16 PORTES ET BATIS EN ALUMINIUM

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
061000 - CHARPENTERIE
062000 - MENUISERIE
072116 - ISOLANTS EN MATELAS
072600 - PARE-VAPEUR
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
087100 - Quincaillerie pour portes
260532 - BOITES DE SORTIE, DE DÉRIVATION ET ACCESSOIRES
260534 - CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS DE CONDUITS
262726 - DISPOSITIFS DE CABLAGE
260520 - CONNECTEURS POUR CABLES ET BOITES 0-1000 V
017419
088050 - VITRAGES

Notes:

La présente section portant le numéro 08 11 16 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08120 - Portes et bâtis en aluminium, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les portes, les bâtis, les jours latéraux et les impostes en aluminium, considérés ici comme des blocs-portes, pour les devantures de magasins, les entrées, les vestibules et les autres applications intérieures. Elle vise également les éléments connexes aux portes, notamment les systèmes d'étanchéité à l'air, les pare-vapeur, les adaptateurs pour portes ainsi que les louvres d'admission et d'évacuation d'air. Prescrire les exigences concernant le verre et les vitrages dans la section 08 80 50 - Vitrages.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Door and Hardware Institute, Chantilly VA 20151, téléphone 703-222-2010, télécopieur 703-222-2410.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Consulter la documentation des fabricants pour connaître les pièces de quincaillerie recommandées, et prescrire ces dernières dans la présente section si elles doivent être fournies comme pièces intégrantes des portes; sinon, les prescrire dans la section 08 71 00 - Quincaillerie pour portes.


08 11 19 PORTES ET BATIS EN ACIER INOXYDABLE

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
061000 - CHARPENTERIE
062000 - MENUISERIE
072116 - ISOLANTS EN MATELAS
072600 - PARE-VAPEUR
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
087100 - Quincaillerie pour portes
088050 - VITRAGES
260532 - BOITES DE SORTIE, DE DÉRIVATION ET ACCESSOIRES
260534 - CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS DE CONDUITS
262726 - DISPOSITIFS DE CABLAGE
260520 - CONNECTEURS POUR CABLES ET BOITES 0-1000 V
017419
089000 - LOUVRES ET ÉVENTS A LAMES

Notes:

La présente section portant le numéro 08 11 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08130 - Portes et bâtis en acier inoxydable, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les portes, les bâtis, les jours latéraux et les impostes en acier inoxydable pour devantures de magasins, entrées, vestibules et autres applications intérieures. Elle vise également les éléments connexes aux portes, notamment les systèmes d'étanchéité à l'air, les pare-vapeur, les adaptateurs pour portes ainsi que les louvres d'admission et d'évacuation d'air. Consulter la documentation des fabricants pour connaître les pièces de quincaillerie recommandées, et prescrire ces dernières dans la présente section si elles doivent être fournies comme pièces intégrantes des portes; sinon, les prescrire dans la section 08 71 00 - Quincaillerie pour portes. Prescrire les exigences concernant le verre et les vitrages dans la section 08 80 50 - Vitrages.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Door and Hardware Institute.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


08 11 69 CONTRE-PORTES ET BATIS EN MÉTAL

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

DÉVELOPPEMENT DURABLE - LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


08 13 73 Portes coulissantes en métal

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
087100 - Quincaillerie pour portes

Notes:

La présente section portant le numéro 08 13 73 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08341 - Portes coupe-feu métalliques coulissantes, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les portes coupe-feu métalliques à déplacement horizontal ou vertical.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Door and Hardware Institute.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


08 14 16 Portes planes en bois

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
062000 - MENUISERIE
064700 - Revêtements de finition en stratifié
081100 - PORTES ET BATIS EN MÉTAL
087100 - Quincaillerie pour portes
088050 - VITRAGES

Notes:

La présente section portant le numéro 08 14 16 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08210 - Portes en bois, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les portes à âme creuse ou pleine, en bois, avec ou sans  parement en stratifié. Pour la rédiger, on s'est inspiré des normes de la série CAN/CSA-O132.2 dans le cas des portes planes et de la norme AWMAC dans le cas des portes menuisées (à montants et traverses). Elle ne vise pas les blocs-portes en bois, même si on trouve de tels éléments sur le marché.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Door and Hardware Institute.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le Canada a mis en application un processus de certification des pratiques de gestion des ressources forestières concernant les produits du bois, régi par la CSA. Vérifier auprès des fournisseurs locaux s'ils offrent des produits certifiés selon la norme CAN/CSA Z808. Afin de minimiser les répercussions des travaux sur l'environnement, s'assurer que les essences de bois qui seront employées ne sont pas mentionnées dans la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).


08 14 80 PORTES COULISSANTES EN BOIS ET EN MATIERE PLASTIQUE

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
088050 - VITRAGES

Notes:

La présente section portant le numéro 08 14 80 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08260 - Portes coulissantes en bois et en matière plastique, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET:  La présente section vise les portes panoramiques coulissantes, à châssis en bois, en acier, en aluminium ou en vinyle, y compris les bâtis, les vitrages et les moustiquaires connexes. Pour la rédiger, on s'est inspiré de la norme CAN/CGSB-82.1.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Door and Hardware Institute.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Le Canada a mis en application un processus de certification des pratiques de gestion des ressources forestières concernant les produits du bois, régi par la CSA. Vérifier auprès des fournisseurs locaux s'ils offrent des produits certifiés selon la norme CAN/CSA Z808. Afin de minimiser les répercussions des travaux sur l'environnement, s'assurer que les essences de bois qui seront employées ne sont pas mentionnées dans la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).


08310001 Portes de visite pour systèmes et installations mécaniques
08 31 00.01 Portes de visite pour systèmes et installations mécaniques

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
092116 - Revêtements en plaques de plâtre
093013 - CARRELAGES DE CÉRAMIQUE
093015 - CARRELAGES ET DALLAGES EN GRES CÉRAME
044313 - PLACAGES DE MARBRE

Notes:

La présente section portant le numéro 08 31 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15017 - Portes de visite pour systèmes et installations mécaniques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les portes et les panneaux de visite destinés à permettre l'accès au matériel mécanique dissimulé, aux fins d'exploitation, d'inspection, de réglage, d'équilibrage et d'entretien. Elle ne vise pas les trappes d'accès, les tampons de regards ou les trappes et portes de visite faisant partie intégrante du matériel.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


08 33 13 VOLETS A ENROULEMENT, POUR COMPTOIRS

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
061000 - CHARPENTERIE
087100 - Quincaillerie pour portes
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS

Notes:

La présente section portant le numéro 08 33 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08333 - Volets à enroulement, pour comptoirs, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les volets à enroulement faits d'étroites lames horizontales en métal ou en bois, à refoulement vertical (enroulement au haut de la baie), installés dans la partie supérieure des baies, au-dessus des comptoirs; elle vise également les volets à enroulement homologués coupe-feu, pour comptoirs. Il est à noter que les volets en aluminium ne sont pas homologués coupe-feu.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Door and Hardware Institute.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


08332301 PORTES ET GRILLES A ENROULEMENT VERTICAL
08 33 23.01 PORTES ET GRILLES A ENROULEMENT VERTICAL

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
083336 - GRILLES A ENROULEMENT LATÉRAL
083313 - VOLETS A ENROULEMENT, POUR COMPTOIRS
087110

Notes:

La présente section portant le numéro 08 33 25 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08331 - Portes et grilles à enroulement vertical, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les portes et les grilles à enroulement faites d'étroites lames horizontales, à refoulement vertical (au haut de la baie); elle vise également les portes à enroulement présentant un degré de résistance au feu et les grilles servant de barrière de sécurité.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Door and Hardware Institute.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


08 33 36 GRILLES A ENROULEMENT LATÉRAL

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
087100 - Quincaillerie pour portes
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 08 33 36 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08332 - Grilles à enroulement latéral, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les grilles et les autres fermetures coulissantes à enroulement latéral devant servir de barrières de sécurité; elle ne vise pas les portes et les grilles à enroulement vertical ni les volets à enroulement pour comptoirs, lesquels font respectivement l'objet des sections 08 33 23.01 et 08 33 13. Les grilles et autres fermetures à enroulement latéral peuvent être prescrites conjointement avec les cloisons à enroulement (Division 10) lorsque les unes et les autres sont requises et que leur fini et leurs pièces de quincaillerie sont similaires.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Door and Hardware Institute.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


08345801 PORTES ET BATIS DE CHAMBRE FORTE
08 34 58.01 PORTES ET BATIS DE CHAMBRE FORTE

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
040500 - MAÇONNERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le MDN, prescrire des portes de chambre forte figurant dans le Supply and Service Security Equipment Guide, avril 1977.

DÉVELOPPEMENT DURABLE - LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


08 34 83 Portes en verre de sécurité, à charnières

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
081116 - PORTES ET BATIS EN ALUMINIUM
081119 - PORTES ET BATIS EN ACIER INOXYDABLE
087100 - Quincaillerie pour portes
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 08 34 83 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08342 - Portes en verre de sécurité, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente vise les portes et les jours latéraux en verre de sécurité, fabriqués avec du verre trempé et ne comportant pas de montants.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Door and Hardware Institute.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Les portes avec montants doivent être prescrites dans les sections 08 11 00 - Portes et bâtis en métal, 08 11 16 - Portes et bâtis en aluminium, 08 11 19 - Portes et bâtis en acier inoxydable, 08 14 16 - Portes planes en bois.


08351301 PORTES PLIANTES A PANNEAUX
08 35 13.01 PORTES PLIANTES A PANNEAUX

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
061000 - CHARPENTERIE
062000 - MENUISERIE
087110
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 08 36 15 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08352 - Portes pliantes à panneaux, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les portes pliantes à panneaux, de faible encombrement, utilisées comme portes de communication ménagées dans les murs et les cloisons, et comme fermetures de guichets, de placards, de garde-robes et d'espaces de rangement. Cette section ne vise pas les cloisons pliantes servant à diviser des locaux (cloisons mobiles).

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Door and Hardware Institute.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


08351313 PORTES ACCORDÉON
08 35 13.13 PORTES ACCORDÉON

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
061000 - CHARPENTERIE
062000 - MENUISERIE
087110
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 08 35 14 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08351 - Portes accordéon, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les portes pliantes du type accordéon (à soufflet), à revêtement vinylique. Cette section ne vise pas les cloisons pliantes ou mobiles servant à diviser des locaux ni les portes pliantes en bois ou métalliques.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Door and Hardware Institute.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


08361301 Portes sectionnelles en bois
08 36 13.01 Portes sectionnelles en bois

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
087110
088050 - VITRAGES
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
260521 - FILS ET CABLES (0 - 1000 V)
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
062000 - MENUISERIE

Notes:

La présente section portant le numéro 08 36 11 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08361 - Portes basculantes, sectionnelles, en bois, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les portes basculantes, sectionnelles, en bois, constituées d'un ensemble de panneaux articulés mesurant chacun environ 600 mm de largeur.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Door and Hardware Institute.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


08361302 Portes sectionnelles en métal
08 36 13.02 Portes sectionnelles en métal

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
088050 - VITRAGES
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 08 36 12 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08362 - Portes basculantes, sectionnelles, en métal, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les portes basculantes, sectionnelles, en métal, constituées d'un ensemble de panneaux articulés mesurant chacun environ 600 mm de hauteur. Elle vise également la quincaillerie connexe, laquelle est divisée en quatre types différents définis en gros par l'usage, soit la quincaillerie industrielle, robuste et standard, la quincaillerie commerciale et la quincaillerie domestique, les accessoires, les finis, les types de manoeuvres, les ouvre-portes électriques, de même que l'installation de tous ces éléments.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Door and Hardware Institute.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


08361303 PORTES SECTIONNELLES EN PLASTIQUE
08 36 13.03 PORTES SECTIONNELLES EN PLASTIQUE

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les portes à refoulement vertical, en matière plastique, de catégorie commerciale, constituées d'une série d'éléments assemblés par charnières, à ossature en profilés d'aluminium et à parement en matière plastique, à simple ou à double paroi, ou en fibres de verre.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


08 36 19 PORTES A GUILLOTINE, EN MÉTAL, MULTI-LAMES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
088050 - VITRAGES

Notes:

DÉVELOPPEMENT DURABLE - LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


08361901 PORTES A GUILLOTINE, EN BOIS
08 36 19.01 PORTES A GUILLOTINE, EN BOIS

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
088050 - VITRAGES
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS

Notes:

DÉVELOPPEMENT DURABLE - LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED


08361902 Portes à guillotine, en métal, multi-lames
08 36 19.02 Portes à guillotine, en métal, multi-lames

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
088050 - VITRAGES

Notes:

La présente section portant le numéro 08 36 18 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08373 - Portes relevables verticalement (à guillotine), en métal, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les portes relevables, coulissant verticalement, également désignée portes à guillotine, en métal, ainsi que leur fonctionnement.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Door and Hardware Institute.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


08 38 16 PORTES SOUPLES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

DÉVELOPPEMENT DURABLE - LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


08 42 29 Portes d'entrée automatiques

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

011100 - SOMMAIRE DES TRAVAUX
087100 - Quincaillerie pour portes
088050 - VITRAGES
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
015600 - OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
017900 - DÉMONSTRATION ET FORMATION
321410 - Pavages sur lit de sable
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
081100 - PORTES ET BATIS EN MÉTAL
081416 - Portes planes en bois
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 08 42 29 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08460 - Portes d'entrée automatiques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les blocs-portes d'entrée automatisés, à porte(s) battante(s), coulissante(s) ou tournante(s), y compris les portes proprement dites, leurs bâtis, l'ossature de l'ouvrage, les vitrages, les pièces de quincaillerie, les dispositifs de manoeuvre, le systèmes de commande et les accessoires. Si elle ne vise que les dispositifs de manoeuvre et les systèmes de commande, lui donner un nouveau numéro ainsi qu'un nouveau titre, notamment « Quincaillerie électromécanique », et la modifier en conséquence. Les sections de la Division 1 mentionnées ci-après sont celles qui font partie du Guide technique DCC.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Door and Hardware Institute.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


08 44 13 MURS-RIDEAUX VITRÉS A OSSATURE D'ALUMINIUM

Date: 2004/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014713 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONCEPTION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
014719 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - EXPLOITATION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
072600 - PARE-VAPEUR
072116 - ISOLANTS EN MATELAS
072700
078400 - PROTECTION COUPE-FEU
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
081116 - PORTES ET BATIS EN ALUMINIUM
085000 - FENETRES
088050 - VITRAGES
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ

Notes:

La présente section portant le numéro 08 44 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08920 - Murs-rideaux vitrésà ossature d'aluminium , selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les murs-rideaux à ossatures tubulaires en aluminium constituant le revêtement de bâtiments multiétagés; les systèmes à panneaux de verre et tympans assemblés sur place et les systèmes de panneaux composites préassemblés; et les éléments préfinis en usine, dont les vitrages, les louvres, le verre à vitres, les habillages de poteaux et enfin les panneaux de remplissage métalliques isolés ou en verre. La présente section pourrait être utilisée, avec l'apport de quelques modifications, dans le cas des systèmes à panneaux en bronze ou en acier inoxydable, voire même des systèmes à panneaux de pierre, de marbre ou de granit. Les pare-air, les pare-vapeur ainsi que les louvres d'admission et d'évacuation incorporés aux murs-rideaux doivent être prescrits dans la présente section.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section n'a pas été spécifiquement rédigée en vue de la construction de murs spéciaux ou conçus sur mesure. Les matériaux verriers sont prescrits à la section 08 80 50 - Vitrages, et les produits d'étanchéité font l'objet de la section 07 92 00 - Étanchéité des joints, tandis que les panneaux de pierre utilisés pour certains murs-rideaux peuvent être spécifiés dans une section de la Division 4.

- DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la conception, la construction, le contrôle et l'exploitation.


08442613 MURS-RIDEAUX VITRÉS A JOINTS DE MASTIC PORTEURS
08 44 26.13 MURS-RIDEAUX VITRÉS A JOINTS DE MASTIC PORTEURS

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
072700
085000 - FENETRES
727000
009911

Notes:

OBJET: La présente section vise les murs-rideaux constitués d'une ossature d'aluminium supportant une façade extérieure faite de vitrages. Ce type de murs-rideaux peut être assemblé de deux façons pour constituer soit une façade sans meneaux apparents, à quatre côtés de vitrages scellés avec un mastic, soit une façade à meneaux verticaux ou à meneaux horizontaux seulement, à deux côtés de vitrages scellés avec un mastic. Les panneaux de revêtement et les vitrages sont maintenus en place par des joints de mastic porteurs et des dispositifs fixés au périmètre des panneaux. Les pare-air, les pare-vapeur ainsi que les louvres d'admission et d'évacuation de l'air incorporés à ce type de murs-rideaux doivent être prescrits dans la présente section.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la conception, la construction, le contrôle et l'exploitation.

Les murs-rideaux de ce type sont assemblés en atelier et, dans une certaine mesure, préfabriqués en unités sectionnelles, puis préfinis en usine, y compris les vitrages, le verre à vitres et les panneaux de remplissage isolés en métal ou en verre. Les matériaux verriers sont prescrits à la section 08 80 50 - Vitrages, et les produits d'étanchéité font l'objet de la section 07 92 10 - Étanchéité des joints , tandis que les panneaux de pierre utilisés pour certains murs-rideaux sont spécifiés dans une section de la Division 4.

La présente section portant le numéro 08 44 26.13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08975 - Murs-rideaux vitrés à joints de mastic porteurs, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


08 50 00 FENETRES

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
072129
072116 - ISOLANTS EN MATELAS
075550
071113 - HYDROFUGES BITUMINEUX
072600 - PARE-VAPEUR
088050 - VITRAGES

Notes:

La présente section portant le numéro 08 50 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08500 - Fenêtres, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les fenêtres coulissantes, à translation verticale (à guillotine), à battant(s), sur biellettes et à châssis fixe(s). S'assurer que les dessins indiquent les cotes des fenêtres, les dimensions, les ouvertures de ventilation et les autres détails pertinents.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section a été modifiée de façon à refléter les meilleurs produits, méthodes et procédures du point de vue de la protection de l'environnement.

Pour rédiger la présente section, on s'est inspiré de la norme CAN/CSA-A440/A440.1.

Préciser dans le titre, le matériau de fabrication des fenêtres, par exemple : fenêtres en aluminium.


08 62 10 LANTERNEAUX EN PLASTIQUE

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
061000 - CHARPENTERIE
076200 - SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE
077233 - TRAPPES DE TOITURE
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 08 62 10 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08600 - Lanterneaux en plastique, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les lanterneaux de fabrication courante, ainsi que les vitrages, bâtis de montage, accessoires et méthodes d'installation connexes.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Door and Hardware Institute et la Architectural Glass and Metal Contractors Association.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Afin de limiter les effets sur l'environnement de la pose de lanterneaux, ceux-ci doivent être le plus résistants possible aux pertes thermiques. Les bâtis de montage doivent être bien isolés et les vitrages doivent offrir une efficacité énergétique maximale. Un vitrage légèrement réfléchissant aide à prévenir la surchauffe des locaux sous-jacents.


08 70 05 Quincaillerie pour armoires et articles divers

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
062000 - MENUISERIE
064000 - ÉBÉNISTERIE
085000 - FENETRES
087110
123553
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences relatives aux articles de quincaillerie de finition destinés aux ouvrages de menuiserie fabriqués sur demande.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Door and Hardware Institute.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Dans le cas des armoires, des fenêtres et du mobilier de laboratoire préfabriqués, consulter les catalogues afin de connaître la quincaillerie de finition standard qui est fournie avec ces produits, et rédiger le devis en conséquence.

Pour prescrire la quincaillerie des portes, insérer les paragraphes appropriés tirés de la section 08 71 10 - Quincaillerie pour portes.


08 71 00 Quincaillerie pour portes

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

081416 - Portes planes en bois
087005 - Quincaillerie pour armoires et articles divers
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES

Notes:

La présente section portant le numéro 08 71 10 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08710 - Quincaillerie pour portes, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives aux articles de quincaillerie de finition destinés aux portes ordinaires.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Door and Hardware Institute.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Dans le cas des portes spéciales comme les portes basculantes ou sectionnelles à refoulement vertical, les portes pliantes, les portes souples, les portes de réfrigérateur et de congélateur, ainsi que les portes de chambre à usage particulier, consulter les catalogues des fabricants afin de connaître la quincaillerie de finition standard fournie avec ces produits, et rédiger les prescriptions en conséquence.

Pour prescrire la quincaillerie des portes menuisées fabriquées sur demande, insérer les renseignements appropriés tirés de la section 08 70 05 - Quincaillerie pour usages spéciaux.


08 80 50 VITRAGES

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
088753 - FILMS DE SÉCURITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
017419
079200 - Produits d'étanchéité pour joints

Notes:

La présente section portant le numéro 08 80 50 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 08800 - Vitrages, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les travaux de vitrage à réaliser dans le cadre d'un projet; elle peut également servir de section source d'où seront tirés les renseignements appropriés à insérer dans d'autres sections traitant de vitrages.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec la Architectural Glass and Metal Contractors Association.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La Canadian Door and Window Manufacturer's Association a mis sur pied un programme volontaire de vérification de la performance opérationnelle et de l'efficacité énergétique des fenêtres et des portes en conformité avec la norme CSA A440.2. En ce qui a trait à la performance thermique, la cote énergétique nominale d'une porte ou d'une fenêtre est désignée CÉ.  Des cotes de moins 10 pour des fenêtres ouvrantes et de plus 2 pour des fenêtres fixes sont considérées comme acceptables par Ressources naturelles Canada.

Préciser les exigences relatives aux produits et à leur installation, et établir les prescriptions qui s'y rapportent par renvoi aux sections traitant, notamment, des ossatures métalliques, des portes, des fenêtres et des murs-rideaux afin d'éviter le double emploi. La section à laquelle il est fait référence devrait définir avec précision le type de matériau verrier ou de matière plastique voulu, le montage pertinent, l'endroit où sera effectué l'assemblage (en atelier ou sur place); elle devrait aussi préciser toute divergence par rapport aux exigences énoncées dans la présente section. Les dessins devraient également indiquer, par souci de clarté, le type particulier de matériau verrier ou de matière plastique voulu.


08 87 53 FILMS DE SÉCURITÉ

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
085000 - FENETRES
088050 - VITRAGES
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET:  La présente section vise les films/films composites de sécurité appliqués, dans le cadre de travaux de rénovation, sur des glaces/vitrages de fenêtre existants, qui doivent être renforcés pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Elle porte sur trois niveaux de protection. Elle vise la pose sur place et en atelier de films de sécurité sur la paroi intérieure de glaces et de vitrages de fenêtre. Elle ne vise pas les vitrages anti-balles ni les produits nécessaires à la pose des vitrages. Le cas échéant, on recommande d'utiliser des films de sécurité dans le cas de projets de rénovation et des vitrages anti-balles dans le cas de constructions nouvelles. Les vitrages anti-balles doivent être prescrits dans la section 08 80 50 - Vitrages.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles des sections 01 47 15 - Développement durable - Construction ou 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.

La présente section portant le numéro 08 87 53 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 12497 - Films de sécurité pour vitrages, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


08 90 00 LOUVRES ET ÉVENTS A LAMES

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les louvres et les évents à lames fabriqués à partir de profilés métalliques et de tôle façonnée. Elle ne vise pas les louvres reliés à des conduits d'air, lesquels font l'objet de la section 23 37 20 - Louvres, prises d'air et autres évents à lames, mais plutôt les types suivants : les louvres fixes, les louvres à lames réglables, les louvres installés sur des constructions hors toit, les louvres de portes, et les évents montés dans des murs de briques et de blocs de béton.


09 03 51 OUVRAGES HISTORIQUES - REVETEMENTS DE FINITION EN ENDUIT DE PLATRE

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES

Notes:

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.

La présente section vise la réparation et le remplacement des revêtements en enduit de plâtre qu'on trouve dans les ouvrages historiques. On pourra obtenir de plus amples renseignements à ce sujet en consultant divers documents, notamment les fascicules Preservation Briefs 21 - Repairing Historic Flat Plaster - Walls and Ceilings préparés par le National Trust et publiés par le US National Parks Service (http://www.cr.nps.gov),ainsi que les publications de l'Association pour la préservation et ses techniques (APT) (http://www.apti.org).


09 03 61 Ouvrages historiques - Peinturage d'extérieur - Travaux de remise à neuf

Date: 1999/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 09 03 61 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 09991 - Repeinturage d'ouvrages historiques: surfaces extérieures, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section a été rédigée par les Services d'architecture et de génie d'Environnement Canada, Travaux publics Canada, et n'a pas encore été vérifiée par d'autres ministères, ni par le secteur privé.

La présente section vise la préparation, l'apprêt et le peinturage des surfaces extérieures déjà peintes d'ouvrages historiques, y compris les ouvrages exposés aux embruns d'eau douce et d'eau salée marine.


09 03 62 Ouvrages historiques - Peinturage d'intérieur - Travaux de remise à neuf

Date: 1996/06/30

Sections connexes:

Notes:

La présente section portant le numéro 09 03 62 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 09992 - Peinturage d'ouvrages historiques: surfaces intérieures, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

la présente section a été rédigée par les Services d'architecture et de génie d'Environnement Canada, Travaux publics Canada, et n'a pas encore été vérifiée par d'autres ministères, ni par le secteur privé.

la présente section sert à prescrire de façon détaillée chacune des phases du peinturage des surfaces intérieures déjà peintes, d'ouvrages historiques en plâtre, en panneaux muraux, en bois, en maçonnerie, en brique, en béton et en métal. Dans la présente section, le vernis, la laque, la teinture, la cire et l'huile ne sont pas considérés comme des peintures.


09 21 16 Revêtements en plaques de plâtre

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
079200 - Produits d'étanchéité pour joints

Notes:

La présente section portant le numéro 09 21 16 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 09250 - Plaques de plâtre, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section porte actuellement le numéro 09250, selon le Répertoire normatif* 1995. A partir de la mise à jour de janvier 2005, elle sera publiée sous le numéro 09 21 16, conformément à la classification du nouveau Répertoire normatif  (MasterFormat* 2004).

OBJET: La présente section vise les plaques de plâtre destinées à divers usages ainsi que leurs accessoires, leur montage, leur pose et leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


09 21 99 CLOISONS - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
079200 - Produits d'étanchéité pour joints

Notes:

OBJET: La présente section vise les plaques de plâtre destinées à divers usages ainsi que les accessoires et les méthodes de montage et d'installation connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section est une version abrégée des sections 09 21 16 - Revêtements en plaques de plâtre et 09 22 16 - Ossatures métalliques non porteuses, et elle doit être utilisée dans le cas de TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE exécutés pour le gouvernement fédéral. Il se peut qu'elle ne contienne pas tous les renseignements nécessaires pour couvrir l'étendue des travaux prévus dans le cas de tous les projets; le cas échéant, il faudra la modifier en conséquence, en supprimant des prescriptions et en en ajoutant de nouvelles tirées des sections mentionnées précédemment.


09 22 14 FOURRURES ET LATTIS

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014713 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONCEPTION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
014719 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - EXPLOITATION
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
081416 - Portes planes en bois
095300
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET:  La présente section vise les fourrures et les lattis nécessaires à la pose des enduits de plâtre, des enduits de ciment ainsi que des enduits acoustiques, y compris les enduits de plâtre résistant au feu.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la conception, la construction, le contrôle et l'exploitation.

La présente section portant le numéro 09 22 14 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 09205 - Fourrures et lattis, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


09 22 16 Ossatures métalliques non porteuses

Date: 2004/09/30

Sections connexes:

092214 - FOURRURES ET LATTIS
092116 - Revêtements en plaques de plâtre
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 09 22 16 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 09110 - Non-load Bearing Wall Framing, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les poteaux de l'ossature intérieure. Lorsqu'il s'agit de poteaux devant résister aux charges de vent, se reporter à la section 05 41 00 - Ossatures porteuses à poteaux métalliques.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec l'Institut canadien de la tôle d'acier pour le bâtiment, Cambridge, Ontario.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


09 23 00 ENDUITS DE PLATRE

Date: 2004/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 09 23 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 09210 - Enduits de plâtre, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les exigences relatives à la préparation et à l'application d'enduits de plâtre pour couches d'accrochage et de finition.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec l'entreprise  BPB North American Services (Mississauga, Ontario).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


09 30 13 CARRELAGES DE CÉRAMIQUE

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

093000
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
092214 - FOURRURES ET LATTIS
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
017411 - NETTOYAGE

Notes:

Prescrire, dans les sections appropriées, l'installation d'une membrane d'imperméabilisation sous les carrelages de céramique à poser dans les douches, les piscines et les salles d'eau. Les membranes ne doivent pas être installées directement sous les carreaux posés sur mince lit d'enduit. Le lattis métallique peut être prescrit dans la présente section ou dans la section 09 22 14 - Fourrures et lattis. Prescrire un support en plaques de plâtre (section 09 21 16 - Revêtements en plaques de plâtre) ou en enduit de plâtre (section 09 23 00 - Enduit de plâtre) seulement pour les carrelages mis en oeuvre au mortier-colle (mortier sec) ou à l'adhésif organique.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


09 30 15 CARRELAGES ET DALLAGES EN GRES CÉRAME

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
092214 - FOURRURES ET LATTIS
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
017411 - NETTOYAGE

Notes:

Prescrire, dans les sections appropriées, l'installation d'une membrane d'imperméabilisation sous les carrelages en grès cérame à poser dans les locaux humides.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


09 51 13 ÉLÉMENTS ACOUSTIQUES POUR PLAFONDS

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES
095300

Notes:

OBJET:  La présente section vise les éléments acoustiques destinés à être posés directement sur un subjectile ou à être intégrés à un plafond suspendu, ainsi que la méthode d'installation connexe.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La conception d'un ouvrage en vue de son démontage ultérieur permet la dépose des éléments composants aux fins de leur recyclage, de leur réutilisation/réemploi ou de leur remise à neuf. Autant que possible, il faut prévoir des fixations mécaniques réversibles, par exemple, des raccords filetés et boulonnés plutôt que des assemblages soudés, afin de faciliter le démontage et d'encourager la réutilisation/le réemploi des matériaux/matériels. L'utilisation de fixations mécaniques réversibles permet également d'éliminer les fumées et les gaz toxiques associés au soudage.

 Les panneaux et carreaux acoustiques qui serviront à la réalisation des plafonds suspendus doivent s'intégrer aux divers types d'ossatures de suspension décrits à la section 09 53 00.01 - Ossatures de suspension pour plafonds acoustiques.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section portant le numéro 09 51 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 09510 - Éléments acoustiques pour plafonds, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


09 51 99 PLAFONDS ACOUSTIQUES - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
095113 - ÉLÉMENTS ACOUSTIQUES POUR PLAFONDS

Notes:

OBJET:  La présente section vise les éléments acoustiques destinés à être posés directement sur un subjectile ou à être intégrés à un plafond suspendu, ainsi que la méthode d'installation connexe.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La conception d'un ouvrage en vue de son démontage ultérieur permet la dépose des éléments composants aux fins de leur recyclage, de leur réutilisation/réemploi ou de leur remise à neuf. Autant que possible, il faut prévoir des fixations mécaniques réversibles, par exemple, des raccords filetés et boulonnés plutôt que des assemblages soudés, afin de faciliter le démontage et d'encourager la réutilisation/le réemploi des matériaux/matériels.

La présente section est une version abrégée des sections 09 53 00.01 - Ossatures de suspension pour plafonds acoustiques et 09 51 13 - Éléments acoustiques pour plafonds, et elle doit être utilisée dans le cas de TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE exécutés pour le gouvernement fédéral. Il se peut qu'elle ne contienne pas tous les renseignements nécessaires pour couvrir l'étendue des travaux prévus dans le cas de tous les projets; le cas échéant, il faudra la modifier en conséquence, en supprimant des prescriptions et en en ajoutant de nouvelles tirées des sections mentionnées précédemment.

 Les éléments acoustiques qui serviront à la réalisation des plafonds suspendus doivent s'intégrer aux divers types d'ossatures de suspension décrits à la section 09 53 00.01 - Ossatures de suspension pour plafonds acoustiques.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.


09530001 OSSATURES DE SUSPENSION POUR PLAFONDS ACOUSTIQUES
09 53 00.01 OSSATURES DE SUSPENSION POUR PLAFONDS ACOUSTIQUES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
095113 - ÉLÉMENTS ACOUSTIQUES POUR PLAFONDS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les systèmes d'ossature pour plafonds suspendus à panneaux/carreaux acoustiques. Elle doit être coordonnée avec la section 09 51 13 - Éléments acoustiques pour plafonds.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


09 54 23 PLAFONDS A LAMES MÉTALLIQUES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


09 58 00 PLAFONDS SUSPENDUS

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
095300

Notes:

OBJET: La présente section vise les systèmes de plafonds suspendus auxquels sont intégrés des panneaux ou des carreaux acoustiques, des appareils d'éclairage et des éléments de traitement d'air. Combinés à l'ossature plancher/plafond qui les surmonte, ces systèmes assurent dans certains cas une protection coupe-feu.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la conception, la construction, le contrôle et l'exploitation.

La présente section portant le numéro 09 58 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 09547 - Plafonds suspendus, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


09 63 40 DALLAGES EN PIERRE

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

009300
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
090500
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
061000 - CHARPENTERIE
013521 - EXIGENCES LEED
017411 - NETTOYAGE

Notes:

Une des préoccupations reliées à l'emploi de pierre locale est la possibilité de contamination par le radon, un gaz radioactif qui se retrouve naturellement dans l'environnement et qui accroît le risque de cancer du poumon. S'informer auprès des autorités locales, du ministère provincial de l'environnement ou auprès d'Environnement Canada afin de déterminer s'il existe un tel risque de contamination dans la région où le matériau est prélevé.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


09 64 23 PARQUETS MOSAIQUES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
090500
013521 - EXIGENCES LEED
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les parquets mosaïques en bois dur non finis ou préfinis, posés par collage.

S'assurer que l'écart admissible concernant la planitude du support, soit 6 mm sous 3000 mm, est prescrit à la section 03 30 00 - Béton coulé en place. Les dalles sur sol doivent être imperméabilisées ou recouvertes d'une membrane hydrofuge.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


09 64 29 Parquets en lames/planches de bois

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
017419
087100 - Quincaillerie pour portes
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS

Notes:

La présente section portant le numéro 09 64 29 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 09641 - Parquets à lames, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les parquets à lames ainsi que les lambourdes en bois, les plinthes et les travaux de préparation du support.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec la National Wood Flooring Association (Ellisville, MO).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

S'assurer que l'écart maximal admissible concernant la planéité du plancher-dalle en béton, soit 6 mm sous 3000 mm, est prescrit dans la section 03 30 00 - Béton coulé en place. Les dalles sur sol doivent être imperméabilisées ou recouvertes d'une membrane hydrofuge.


09 64 53 PARQUETS SUR MATÉRIAUX RÉSILIENTS

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
087100 - Quincaillerie pour portes
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

S'assurer que l'écart admissible concernant la planéité du plancher-dalle en béton, soit 6 mm sous 3000 mm, est prescrit dans la section 03 30 00 - Béton coulé en place. Les dalles sur sol doivent être imperméabilisées ou recouvertes d'une membrane hydrofuge.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


09 65 16 REVETEMENTS DE SOL SOUPLES EN FEUILLES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028200
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


09 65 19 REVETEMENTS DE SOL SOUPLES EN CARREAUX

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028200
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


09 65 99 REVETEMENTS DE SOL SOUPLES - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET: La présente section vise les revêtements de sol souples en feuilles et carreaux de vinyle, de caoutchouc et de linoléum, ainsi que les plinthes, les marches et contremarches, les nez de marche et les autres accessoires connexes; elle vise également les travaux préparatoires, les méthodes de pose du revêtement et des plinthes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section est une version abrégée des sections 09 65 16 - Revêtements de sol souples en feuilles et 09 65 19 - Revêtements de sol souples en carreaux, et elle doit être utilisée dans le cas de TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE exécutés pour le gouvernement fédéral. Il se peut qu'elle ne contienne pas tous les renseignements nécessaires pour couvrir l'étendue des travaux prévus dans le cas de tous les projets; le cas échéant, il faudra la modifier en conséquence, en supprimant des prescriptions et en en ajoutant de nouvelles tirées des sections mentionnées précédemment.


09 66 13 REVETEMENTS DE SOL EN TERRAZZO DE CIMENT PORTLAND

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section précise les dispositions administratives, les matériaux, les accessoires, les formules de dosage et les méthodes de mise en oeuvre associés au terrazzo de ciment Portland. Elle ne contient aucune information sur les éléments préfabriqués en terrazzo. Pour ce qui est du terrazzo à liant plastique, se reporter à la section 09 66 23, Terrazzo à liant plastique.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.

Prescrire, dans les sections appropriées, l'installation d'une membrane d'imperméabilisation sous les revêtements en terrrazzo à poser dans les douches, les piscines et les salles d'eau ainsi que sous les vidoirs en terrazzo coulé en place.


09 66 16 DALLAGES EN TERRAZZO

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les éléments préfabriqués en terrazzo, y compris leurs composants, le dosage de ces derniers ainsi que les exigences d'installation connexes.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


09 66 23 REVETEMENTS DE SOL EN TERRAZZO A LIANT PLASTIQUE

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section précise les dispositions administratives, les matériaux, les accessoires et les méthodes de mise en oeuvre associés au terrazzo à liant plastique. Elle ne contient aucune information sur les éléments de terrazzo préfabriqués. Pour ce qui est du terrazzo de ciment Portland, se reporter à la section 09 66 13, Terrazzo de ciment Portland.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


09 68 00 Revêtements de tapis-moquette

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017419
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
096519 - REVETEMENTS DE SOL SOUPLES EN CARREAUX
096516 - REVETEMENTS DE SOL SOUPLES EN FEUILLES
210501 - MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 09 68 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 09680 - Tapis-moquettes, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section porte actuellement le numéro 09680, selon le Répertoire normatif* 1995. A partir de la mise à jour de janvier 2005, elle sera publiée sous le numéro 09 68 00, conformément à la classification du nouveau Répertoire normatif  (MasterFormat* 2004).

OBJET: La présente section vise les tapis-moquettes en lés et en dalles, d'intérieur et d'usage commercial, collés directement sur le support ou posés sur thibaude. Se reporter à la norme ASTM D 5252 pour connaître les prescriptions relatives aux tapis-moquettes à utiliser dans le cas des différentes classes de circulations.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


09 69 00 PLANCHERS SURÉLEVÉS

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
017900 - DÉMONSTRATION ET FORMATION
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
096516 - REVETEMENTS DE SOL SOUPLES EN FEUILLES
096519 - REVETEMENTS DE SOL SOUPLES EN CARREAUX

Notes:

OBJET: La présente section vise les systèmes de planchers surélevés réalisés avec ou sans ossature et constitués de panneaux carrés, modulaires, amovibles et interchangeables, reposant sur des pieds.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

La présente section ne vise pas les éléments spéciaux comme les revêtements de sol conducteurs, les blindages de protection contre les ondes électromagnétiques ou radioélectriques, ou les systèmes de protection incendie pour vide de plancher. Ces éléments doivent être conçus en fonction des besoins du projet, et les prescriptions s'y rapportant doivent être coordonnées avec celles de la section appropriée. Consulter les fabricants afin de connaître les éléments offerts.

Tenir compte des charges qui seront imposées au plancher surélevé par l'exploitation des salles d'ordinateurs. Le poids des chariots qui transportent le papier des imprimantes à haute vitesse représente une lourde charge pouvant excéder la capacité portante du plancher surélevé. Vérifier auprès du fabricant du plancher lorsque de lourdes charges de roulement sont prévues.

Dans le cas d'un vide de plancher utilisé comme plenum de circulation d'air au-dessus d'un plancher en béton, exiger, dans la section 03 30 00 - Béton coulé en place et la section 03 35 00 - Finition de surfaces en béton, que la dalle de béton soit enduite d'un produit de scellement liquide. Si les pieds du plancher surélevé doivent être fixés avec un adhésif, s'assurer que le produit de scellement utilisé est compatible avec l'adhésif. Si le produit de scellement n'est pas compatible, prescrire l'enlèvement de ce dernier sous les pieds avant l'application de l'adhésif.

La présente section contient des prescriptions visant la mise à la terre du plancher surélevé, pour des fins de sécurité et de dissipation des charges statiques. S'assurer qu'il y a concordance entre les prescriptions de la présente section et celles de la Division 16. Le raccordement du système de plancher surélevé aux électrodes de mise à la terre du bâtiment est prescrit aux termes de la section 26 05 28 - Mise à la terre du secondaire.

La présente section portant le numéro 09 69 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 10270 - Planchers surélevés, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


09 72 16 REVETEMENTS MURAUX EN TISSU ENDUIT DE VINYLE

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


09 80 00 TRAITEMENT ACOUSTIQUE

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


09 91 13 PEINTURES - TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
099113 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS
321723 - Marquages des chaussées
230553
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: Les prescriptions relatives aux systèmes de peinture, notamment la désignation et le fini, sont celles du Master Painters Institute (MPI). Les produits figurant sur la Liste des produits approuvés ont été soumis à des essais de performance visant à démontrer leur résistance au vieillissement, à l'abrasion, au récurage, aux taches et aux agressions chimiques ainsi que leur aptitude au nettoyage, leur pouvoir couvrant et leur facilité de mise en oeuvre.

Les produits de peinture et de revêtement généralement mis en oeuvre dans des conditions contrôlées, c'est-à-dire en atelier (sections 05 50 00, 06 40 00, etc.), doivent être prescrits dans les sections connexes mentionnées, conformément aux exigences qui y sont énoncées. Les autres produits de finition ou revêtements de protection spéciaux font l'objet de sections distinctes.

Se reporter à la section 09 91 23 concernant l'application de peinture sur des subjectiles intérieurs.

Se reporter aux sections 09 91 23.01 et 09 91 13.01 concernant l'application de peinture sur des subjectiles ayant déjà été revêtus, c'est-à-dire les travaux de remise à neuf des revêtements de peinture.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


09911301 PEINTURES - TRAVAUX DE REMISE A NEUF EXTÉRIEURS
09 91 13.01 PEINTURES - TRAVAUX DE REMISE A NEUF EXTÉRIEURS

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: Les prescriptions relatives aux systèmes de peinture et d'enduit, notamment la désignation et le fini, sont celles du Master Painters Institute (MPI). Les produits spécialisés, prescrits pour leur performance particulière, qui sont énumérés dans la Liste des produits approuvés MPI ont été soumis à des essais de performance visant à évaluer diverses caractéristiques telles que leur résistance au vieillissement, à l'abrasion, au récurage, aux taches et aux agressions chimiques ainsi que leur aptitude au nettoyage, leur pouvoir couvrant et leur facilité de mise en oeuvre des produits en question.

Le Maître de l'ouvrage ou le Représentant du ministère/l'Ingénieur/le Consultant doit fournir la liste des subjectiles et des supports dont le revêtement de peinture doit être remis à neuf, de même que le degré de détérioration de chacun d'eux, selon les descriptions DSD (pour « degree of surface deterioration ») du MPI et la cote qui leur a été attribuée, et transmettre ces renseignements aux entrepreneurs en peinture qui soumissionnent en vue de ces travaux. Les divergences entre les cotes attribuées et les conditions relevées sur place lors de la visite des installations doivent être discutées avant le dépôt de la soumission.

Les enduits de protection et les revêtements de finition spéciaux font l'objet de sections distinctes.

Se reporter à la section 09 91 23.01 concernant la remise à neuf des revêtements de peinture des subjectiles intérieurs.

Se reporter aux sections 09 91 13 et 09 91 23 concernant l'application de peinture sur des subjectiles non revêtus.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


09 91 23 PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013216
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES
092116 - Revêtements en plaques de plâtre
C3040 - Peinturage - Travaux à neuf
23055301 - IDENTIFICATION DES RÉSEAUX ET DES APPAREILS MÉCANIQUES

Notes:

OBJET: La présente section vise l'application, sur le chantier, de revêtements de peinture sur des subjectiles intérieurs neufs; elle traite également des travaux de peinture sur place de surfaces préalablement enduites en atelier d'une couche de primaire ou de peinture d'impression. Les prescriptions relatives aux systèmes de peinture ont été rédigées à l'aide des désignations et des finis utilisés par le Master Painters Institute (MPI). Les produits figurant sur la Liste des produits approuvés ont été soumis à des essais de performance visant à démontrer, d'une part, leur résistance à l'abrasion, au récurage, aux taches et aux agressions chimiques et, d'autre part, l'aptitude au nettoyage, le pouvoir couvrant et la facilité de mise en oeuvre de ces produits.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et le réemploi/la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

Les revêtements de peinture et d'enduit de finition généralement mis en oeuvre en atelier (sections 05 50 00 - Ouvrages métalliques, 06 40 00 - Ébénisterie, etc.), doivent être prescrits dans les sections connexes mentionnées, conformément aux exigences qui y sont énoncées. Les autres produits ou enduits d'entretien ou de finition spéciaux font l'objet de sections distinctes.

Se reporter à la section 09 91 13 - Peintures - Travaux neufs extérieurs, concernant l'application de peinture sur des subjectiles extérieurs.

Se reporter aux sections 09 91 13.01 - Peintures - Travaux de remise à neuf extérieurs et 09 91 23.01 - Peintures - Travaux de remise à neuf intérieurs, concernant l'application de peinture sur des subjectiles ayant déjà été revêtus.


09912301 PEINTURES - TRAVAUX DE REMISE A NEUF INTÉRIEURS
09 91 23.01 PEINTURES - TRAVAUX DE REMISE A NEUF INTÉRIEURS

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: Les prescriptions relatives aux systèmes de peinture, notamment la désignation et le fini, sont celles du Master Painters Institute (MPI). Les produits spécialisés, prescrits pour leur performance particulière, figurant sur la Liste des produits approuvés ont été soumis à des essais de performance visant à évaluer diverses caractéristiques telles que leur résistance à l'abrasion, au récurage, aux taches et aux agressions chimiques ainsi que leur aptitude au nettoyage, leur pouvoir couvrant et leur facilité de mise en oeuvre.

Le Maître de l'ouvrage, le Représentant ministériel, l'Ingénieur ou le Consultant doit fournir la liste des subjectiles et des supports dont les revêtements de peinture doivent être remis à neuf, de même que le degré de détérioration de chacun d'eux, selon les descriptions DSD (pour « degree of surface deterioration ») du MPI et la cote qui leur a été attribuée, et transmettre ces renseignements aux entrepreneurs en peinture qui soumissionnent en vue de ces travaux. Les divergences entre les cotes attribuées et les conditions relevées sur place lors de la visite des installations doivent être abolies avant le dépôt de la soumission.

Les produits de finition ou les revêtements de protection spéciaux font l'objet de sections distinctes.

Se reporter à la section 09 91 13.01 concernant la remise à neuf des revêtements de peinture des subjectiles extérieurs.

Se reporter aux sections 09 91 13 et 09 91 23 concernant l'application de peinture sur des subjectiles non revêtus.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner avec la section 01 35 21 - Exigences LEED.


09 91 99 PEINTURES - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
099113 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS
23055301 - IDENTIFICATION DES RÉSEAUX ET DES APPAREILS MÉCANIQUES

Notes:

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et le la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section est une version abrégée des sections 09 91 13 - Peintures - Travaux neufs extérieurs 09 91 13.01 - Peintures - Travaux de remise à neuf extérieurs, 09 91 23 - Peintures - Travaux neufs intérieurs et 09 91 26 - Peintures - Travaux de remise à neuf intérieurs, et elle doit être utilisée dans le cas de TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE exécutés pour le gouvernement fédéral. Il se peut qu'elle ne contienne pas tous les renseignements nécessaires pour couvrir l'étendue des travaux prévus dans le cas de tous les projets; le cas échéant, il faudra la modifier en conséquence, en supprimant des prescriptions et en en ajoutant de nouvelles tirées des sections mentionnées précédemment.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

Les revêtements de peinture et d'enduit de finition généralement mis en oeuvre en atelier (sections 05 50 00 - Ouvrages métalliques, 06 40 00 - Ébénisterie, etc.), doivent être prescrits dans les sections connexes mentionnées, conformément aux exigences qui y sont énoncées. Les autres produits ou enduits d'entretien ou de finition spéciaux font l'objet de sections distinctes.

Se reporter à la section 09 91 13 - Peintures - Travaux neufs extérieurs, concernant l'application de peinture sur des subjectiles extérieurs.

Se reporter aux sections 09 91 13.01 - Peintures - Travaux de remise à neuf extérieurs et 09 91 23.01 - Peintures - Travaux de remise à neuf intérieurs, concernant l'application de peinture sur des subjectiles ayant déjà été revêtus.


09 96 53 ENDUITS ÉLASTOMÉRIQUES

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013529
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET: La présente section vise les enduits élastomériques durcis à température ambiante ou par catalyse et précise les exigences relatives à leur application.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction, ou de la section 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.

La présente section portant le numéro 09 96 53 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 09962 - Enduits élastomériques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


09 96 59 SYSTEMES DE REVETEMENT GLACÉS A POUVOIR GARNISSANT ÉLEVÉ

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


09 96 66 ENDUITS DE REVETEMENT MURAL A GRANULATS APPARENTS

Date: 2004/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 09 96 66 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 09963 - Enduits de revêtement à base de granulats, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les enduits de revêtement mural, pour l'intérieur ou pour l'extérieur, constitués de granulats et d'un liant hydraulique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Consulter les fabricants d'enduits de revêtement pour ce qui est de la compatibilité entre le liant et le support choisis.


09 97 19 Peinturage de surfaces extérieures en métal - Travaux à neuf

Date: 2004/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
321560 - Lutte contre la poussière (routes)

Notes:

La présente section portant le numéro 09 97 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 09971 - Peinturage des surfaces métalliques d'ouvrages de génie civil, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences concernant le nettoyage et le peinturage des surfaces métalliques d'ouvrages de génie civil.

VALIDATION: La section a été revue et mise à jour en collaboration avec le Steel Structures Painting Council, London, Ontario.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


10 11 13 TABLEAUX

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

Notes:

OBJET: La présente section vise les tableaux conçus pour être assemblés et installés sur place et les tableaux assemblés en usine, prêts à être installés; elle ne vise pas les tableaux autostables. Consulter les fournisseurs locaux pour connaître les divers matériaux et assemblages disponibles dans une région donnée. Coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 10 11 23 - Tableaux d'affichage, lorsque des tableaux combinés sont prescrits.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section portant le numéro 10 11 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 10110 - Tableaux, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


10 11 23 TABLEAUX D'AFFICHAGE

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

Notes:

OBJET: La présente section vise les tableaux d'affichage conçus pour être assemblés et installés sur place, ainsi que les tableaux d'affichage assemblés en usine, prêts à être installés; elle ne vise pas les tableaux autostables. Consulter les fournisseurs locaux pour connaître les divers matériaux et assemblages disponibles dans une région donnée. Coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 10 11 13 - Tableaux, lorsque des tableaux combinés sont prescrits.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section portant le numéro 10 11 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 10120 - Tableaux d'affichage, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


10 14 00 SIGNALISATION DANS LES BATIMENTS

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013216
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section sert à prescrire la signalisation du bâtiment. La signalisation à l'extérieur du bâtiment, par exemple celle destinée au guidage des véhicules ou la signalisation de stationnement, doit être prescrite dans la section 10 14 53 - Signalisation routière. Pour ce qui est des panneaux d'identification principaux du gouvernement fédéral, se reporter aux exigences du Programme de coordination de l'image de marque, du gouvernement fédéral, ou communiquer avec le gestionnaire du projet. Toute description de signalisation doit comporter une nomenclature des panneaux de signalisation et des dessins de détails. Utiliser des formats normalisés ou des éléments modulaires afin de permettre les échanges, les permutations, les ajouts et les suppressions. On obtiendra de meilleurs résultats si tous les panneaux de signalisation proviennent de la même source d'approvisionnement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE - LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


10 14 53 SIGNALISATION ROUTIERE

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section précise les exigences relatives à la fourniture, à l'installation et au peinturage de panneaux à monter sur portiques ou en bordure des routes.


10211313 CLOISONS MÉTALLIQUES POUR SALLES DE TOILETTES
10 21 13.13 CLOISONS MÉTALLIQUES POUR SALLES DE TOILETTES

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériaux, les matériels et les éléments composants des cloisons métalliques pour salles de toilettes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Pour connaître les exigences relatives à la conception des éléments et celles visant les dimensions de ces derniers, les jeux, les dégagements et les hauteurs de montage, se reporter à la norme CAN/CSA-B651, intitulée Accessibilité des bâtiments et autres installations : règles de conception.

La présente section portant le numéro 10 21 13.13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 10160 - Cloisons métalliques pour salles de toilettes, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


10211319 CABINES DE TOILETTES A CLOISONS EN PLASTIQUE
10 21 13.19 CABINES DE TOILETTES A CLOISONS EN PLASTIQUE

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
013521 - EXIGENCES LEED
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
064700 - Revêtements de finition en stratifié
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les cloisons en panneaux de plastique, massifs ou composites, pour cabines de toilettes et autres espaces sanitaires. Pour connaître les exigences relatives à la conception des éléments et celles visant les dimensions de ces derniers, les jeux, les dégagements et les hauteurs de montage, se reporter à la norme CSA-B651 intitulée Accessibilité des bâtiments et autres installations : règles de conception.

DÉVELOPPEMENT DURABLE - LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


10 21 16 CABINES DE DOUCHE ET D'HABILLAGE

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES

Notes:

OBJET: La présente section vise les cabines de douche et d'habillage faites de tôle d'acier et de stratifié. Pour connaître les exigences relatives à la conception des éléments et celles visant les dimensions de ces derniers, les jeux, les dégagements et les hauteurs de montage, se reporter à la norme CAN/CSA-B651, intitulée Accessibilité des bâtiments et autres installations : règles de conception.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section portant le numéro 10 21 16 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 10185 - Cabines de douche et d'habillage, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


10 22 13 CLOISONS GRILLAGÉES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
013521 - EXIGENCES LEED
087100 - Quincaillerie pour portes
087005 - Quincaillerie pour armoires et articles divers
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les cloisons grillagées destinées à l'aménagement d'aires d'entreposage sécurisées, faites de fils métalliques soudés ou de grillages en métal expansé, galvanisé, peint, revêtu de PVC ou de résines époxy. La section ne vise pas, cependant, les cloisons grillagées à mailles losangées; les grillages à mailles losangées, les ossatures et les barrières connexes sont prescrits dans la section 32 31 13 - Clôtures et barrières grillagées.

DÉVELOPPEMENT DURABLE - LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


10221901 CLOISONS AMOVIBLES SUR OSSATURE
10 22 19.01 CLOISONS AMOVIBLES SUR OSSATURE

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
079210
087110
088050 - VITRAGES
092216 - Ossatures métalliques non porteuses
092116 - Revêtements en plaques de plâtre
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 10 22 20 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 10618 - Cloisons amovibles sur ossature, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les cloisons amovibles (cloisons sèches et autres) constituées d'une ossature métallique sur laquelle sont fixées des plaques de plâtre ou d'un autre matériau, facilement démontables aux fins de réaménagement des espaces. L'épaisseur des cloisons varie de 50 mm à 125 mm. La section vise également les cloisons pleine hauteur et les cloisons trois quarts.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Les cloisons amovibles ont un effet réduit sur l'environnement du fait qu'elles peuvent être réutilisées et remises à neuf. Le fait de prescrire des cloisons amovibles récupérées ou remises à neuf constitue une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.


10221902 Cloisons amovibles à panneaux sur montants
10 22 19.02 Cloisons amovibles à panneaux sur montants

Date: 2000/12/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
013573 - DÉCONSTRUCTION DE STRUCTURES
024116 - Démolition de structures
079210
087110
088050 - VITRAGES
092216 - Ossatures métalliques non porteuses
092116 - Revêtements en plaques de plâtre
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ

Notes:

La présente section portant le numéro 10 22 21 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 10616 - Cloisons amovibles à panneaux sur montants, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les cloisons amovibles faites de panneaux préfabriqués en plaques de plâtre, en acier émaillé ou en d'autres matériaux, posés sur des montants métalliques. Ces cloisons mesurent ordinairement de 38 mm à 63 mm d'épaisseur. La section vise également les cloisons pleine hauteur, trois quarts et mi-hauteur.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le personnel de la direction Bâtiments/SAG/SI/TPSGC.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.


10222613 CLOISONS ACCORDÉON
10 22 26.13 CLOISONS ACCORDÉON

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
013216
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
097216 - REVETEMENTS MURAUX EN TISSU ENDUIT DE VINYLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les cloisons accordéon à revêtement de tissu, utilisées comme pare-son ou pare-lumière, ou les deux à la fois, entre différents espaces. La présente section ne vise pas les portes accordéon ni les cloisons pliantes ou mobiles dont les panneaux rigides sont articulés entre eux par l'intermédiaire de charnières installées sur leurs chants verticaux.

DÉVELOPPEMENT DURABLE - LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.

Compléter la présente section avec les paragraphes nécessaires tirés de la section 09 72 16 - Revêtements muraux en tissu enduit de vinyle.


10222633 CLOISONS PLIANTES
10 22 26.33 CLOISONS PLIANTES

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
097216 - REVETEMENTS MURAUX EN TISSU ENDUIT DE VINYLE
096800 - Revêtements de tapis-moquette
092116 - Revêtements en plaques de plâtre
064700 - Revêtements de finition en stratifié
087005 - Quincaillerie pour armoires et articles divers
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les cloisons pliantes planes, fabriquées en panneaux simples, en panneaux doubles  assemblés par charnières ou en séries continues de panneaux motorisés assemblés par charnières. Elle ne vise pas les cloisons portables, amovibles, accordéon ou escamotables par enroulement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE - LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

 Les éléments acoustiques pour murs et plafonds sont prescrits dans la section appropriée.

 Compléter la présente section avec les paragraphes nécessaires tirés des sections suivantes :  06 47 00 - Revêtements de finition en stratifié 08 70 05 - Quincaillerie pour usages spéciaux 09 21 16 - Revêtements en plaques de plâtre 09 68 00 - Revêtements de tapis-moquette et 09 72 16 - Revêtements muraux en tissu enduit de vinyle.


10260001 PROTECTEURS DE MUR ET D'ANGLE
10 26 00.01 PROTECTEURS DE MUR ET D'ANGLE

Date: 2004/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
061000 - CHARPENTERIE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 10 26 10 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 10260 - Protecteurs de murs et d'angles, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences minimales concernant les protecteurs de mur et d'angle, les butoirs de porte, les accessoires et les fixations en vinyle, en caoutchouc, en PVC et en métal.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec l'entreprise Shanahan's Manufacturing Limited, de Calgary.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.


10 28 10 Accessoires de salles de toilettes et de salles de bains

Date: 2000/12/31

Sections connexes:

017419
088050 - VITRAGES
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 10 28 10 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 10800 - Accessoires de salles de toilettes, de salles de bains et de buanderies, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les accessoires de salles de toilettes, de salles de bains et de buanderies, qui comprennent ce qui suit : distributeurs de papier hygiénique, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de mouchoirs en papier, distributeurs de gobelets en papier, distributeurs d'essuie-mains et poubelles combinés, distributeurs de savon, distributeurs de serviettes/tampons hygiénique, poubelles pour serviettes/tampons hygiéniques, distributeurs de condoms, sèche-mains, rideaux de douche, tringles pour rideaux de douche, sièges de douche, porte-serviettes, barres à serviettes, barres d'appui, porte-savons, supports pour brosses à dents et gobelet, supports pour blocs désodorisants, crochets pour peignoirs, poubelles, pharmacies, miroirs inclinés, tablettes et tables à langer escamotables. La section ne vise pas les accessoires tels les miroirs en acier inoxydable, les postes de lavage pré-assemblés, les tringles pour rideaux de douche montés au plafond, les supports pour vadrouilles et balais, les chauffe-serviettes électriques, les cordes à linge escamotables et les distributeurs de couvre-sièges de toilette.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le personnel de la direction Bâtiments/SAG/SI/TPSGC.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Inclure les prescriptions relatives à la gestion des déchets au besoin. A cet égard, se reporter à la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


10441619 EXTINCTEURS PORTATIFS ET COUVERTURES DE SÉCURITÉ
10 44 16.19 EXTINCTEURS PORTATIFS ET COUVERTURES DE SÉCURITÉ

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS

Notes:

OBJET: La présente section vise les différents types d'extincteurs portatifs à eau et à produits chimiques, les armoires pour ces extincteurs ainsi que les couvertures de sécurité.

DÉVELOPPEMENT DURABLE - LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

On doit éviter de prescrire des extincteurs portatifs qui utilisent du chlorobromométhane ou du tétrachlorure de carbone en raison des risques potentiels pour la santé et pour la sécurité associés à ces substances.


10 51 13 Armoires-vestiaires métalliques

Date: 2000/12/31

Sections connexes:

017419
087100 - Quincaillerie pour portes
087005 - Quincaillerie pour armoires et articles divers
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 10 51 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 10505 - Armoires-vestiaires métalliques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les armoires-vestiaires métalliques ainsi que les dispositifs de verrouillage et les accessoires connexes.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le personnel de la direction Bâtiments/SAG/SI/TPSGC.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.


10 56 13 RAYONNAGES MÉTALLIQUES DE STOCKAGE

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les rayonnages métalliques de stockage (constitués d'éléments standard) autres que ceux utilisés pour le classement sur rayons et pour la réalisation de bibliothèques. La présente section ne vise ni les rayonnages à palettes (modèle industriel robuste) ni les rayonnages pour cuisines. S'assurer que les dessins indiquent l'agencement des rayonnages et le nombre de travées, de rayons, de plaques de base, de casiers, de tiroirs, de séparateurs et de dispositifs d'ancrage.

DÉVELOPPEMENT DURABLE - LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


10562613 RAYONNAGES MOBILES DE STOCKAGE, A ENTRAINEMENT MANUEL
10 56 26.13 RAYONNAGES MOBILES DE STOCKAGE, A ENTRAINEMENT MANUEL

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
061000 - CHARPENTERIE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les rayonnages mobiles à entraînement manuel. Pour connaître les exigences concernant les rayonnages mobiles à entraînement électrique, se reporter à la section 10 56 26.23.


10562623 RAYONNAGES MOBILES DE STOCKAGE, A ENTRAINEMENT MÉCANIQUE
10 56 26.23 RAYONNAGES MOBILES DE STOCKAGE, A ENTRAINEMENT MÉCANIQUE

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
061000 - CHARPENTERIE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les rayonnages mobiles à entraînement électrique. Pour connaître les exigences concernant les rayonnages mobiles à entraînement manuel, se reporter à la section 10 56 26.13 - Rayonnages mobiles de stockage, à entraînement manuel.


10 75 00 MATS DE DRAPEAU

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS

Notes:

La présente section portant le numéro 10 75 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 10350 - Mâts de drapeau, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux, les matériels et les accessoires des mâts de drapeau en acier, en aluminium et en fibre de verre, de même que leur fabrication et leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

Vérifier que les dessins indiquent la hauteur et le diamètre à la base et à la tête des mâts, y compris la profondeur d'enfouissement (pour les mâts ancrés au sol). La profondeur d'enfouissement normale équivaut à la plus grande des dimensions suivantes, soit 10 % de la hauteur apparente ou 915 mm.


11 12 00 MATÉRIEL DE CONTROLE POUR PARCS DE STATIONNEMENT

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
017411 - NETTOYAGE
017900 - DÉMONSTRATION ET FORMATION

Notes:

OBJET: La présente section vise le matériel de base destiné au contrôle des véhicules qui utilisent les parcs de stationnement. Comme il existe, dans ce domaine, beaucoup de variantes et d'accessoires, il importe de sélectionner le matériel avec soin afin de s'assurer qu'il est complet et compatible avec le type d'exploitation prévue. Il est important de discuter du choix du matériel avec les fabricants et les responsables de l'exploitation du parc, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de systèmes complexes. Enfin, cette section ne couvre pas les parcomètres.

DÉVELOPPEMENT DURABLE - LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


11 13 13 Butoirs de quai de chargement

Date: 2000/12/31

Sections connexes:

033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS

Notes:

La présente section portant le numéro 11 13 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 11163 - Butoirs de quais, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les butoirs de quais préfabriqués et prêts à installer, y compris les butoirs laminés, moulés, extrudés ou revêtus d'acier. Vérifier auprès des fournisseurs locaux les matériaux et le mode d'installation des butoirs offerts.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le personnel de la direction Bâtiments/SAG/SI/TPSGC.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.


11 13 16 Sas et abris de quai de chargement

Date: 2000/12/31

Sections connexes:

017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 11 13 16 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 11164 - Sas et abris de quais, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux et le matériel des sas pour camions ainsi que des abris de quais pour camions et pour wagons de chemin de fer.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le personnel de la direction Bâtiments/SAG/SI/TPSGC.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.


11131913 NIVELEURS DE QUAI
11 13 19.13 NIVELEURS DE QUAI

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
013216
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les niveleurs de quai manuels, semi-automatiques et hydrauliques, y compris les rampes de quai, les ponts de liaison, les rampes de chargement pour wagons de chemin de fer, les accessoires, les matériels électriques et les méthodes d'installation connexes.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-IC, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.

Les dimensions des ouvertures et des pièces d'ancrage à noyer doivent être établies en concordance avec la section 03 30 00 - Béton coulé en place. Inclure les prescriptions relatives aux ouvertures dans la section 03 30 00 - Béton coulé en place.


11 13 30 TABLES ÉLÉVATRICES DE QUAI

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
013216
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériaux, matériels et méthodes d'installation associés aux tables élévatrices de quai fixes, semi-portatives et encastrées en fosse.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-IC, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.

Coordonner les prescriptions relatives à la  dimension des trous et des ancrages à noyer avec celles de la section 03 30 00 - Béton coulé en place.


11 24 19 SYSTEMES D'ASPIRATION CENTRALE

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
013216
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériaux, les matériels et les méthodes d'installation associés aux systèmes d'aspiration centrale intégrée.

DÉVELOPPEMENT DURABLE - LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-IC, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


11 40 10 SERVICES ALIMENTAIRES - ÉQUIPEMENT COURANT

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
013216

Notes:

OBJET: La présente section vise l'équipement commercial courant de services alimentaires.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-IC, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.

Vérifier les caractéristiques relatives à la puissance et à la consommation énergétique de l'équipement afin de s'assurer de sa compatibilité avec les installations projetées ou existantes, et rédiger les prescriptions en conséquence. Par exemple, spécifier le nombre de phases, la tension, l'intensité et la fréquence dans le cas de machines, d'appareils ou d'équipement électriques; la pression et le type de gaz (naturel ou propane) dans le cas de machines, d'appareils ou d'équipement au gaz; et la pression dans le cas de machines, d'appareils ou d'équipement à la vapeur.


11 40 20 SERVICES ALIMENTAIRES - ÉQUIPEMENT FABRIQUÉ SUR MESURE

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
013216
017900 - DÉMONSTRATION ET FORMATION

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériaux, les matériels ainsi que les méthodes de fabrication et d'installation associés à l'équipement de services alimentaires, fabriqué sur mesure.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-IC, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.

Revoir les instructions aux soumissionnaires ainsi que le formulaire d'appel d'offres afin de s'assurer que ces documents indiquent les critères de présélection ou de sélection des fabricants, des fournisseurs et des installateurs de l'équipement prescrit dans la présente section.


11 41 10 Réfrigérateurs-chambres et congélateurs-chambres

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017411 - NETTOYAGE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 11 41 10 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 11405 - Prefabricated Walk-in Freezers And Coolers, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux, le matériel, les accessoires, les méthodes d'installation et les procédures administratives associés aux chambres froides préfabriquées de réfrigération et de congélation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Comme les frigorigènes à base de CFC ont été associés au phénomène d'appauvrissement de la couche d'ozone, il faudrait éviter de prescrire des appareils fonctionnant avec ce type de fluide, mais leur préférer des appareils fonctionnant avec des frigorigènes à base de HCFC qui ont des effets moins néfastes sur l'environnement.


11512313 RAYONNAGES MÉTALLIQUES POUR BIBLIOTHEQUES
11 51 23.13 RAYONNAGES MÉTALLIQUES POUR BIBLIOTHEQUES

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les rayonnages fixes destinés à la réalisation de bibliothèques et les rayonnages destinés au classement sur rayons. S'assurer que les dessins indiquent clairement l'agencement des rayonnages ainsi que le nombre de travées, de rayons, de tablettes coulissantes, de séparateurs, de panneaux latéraux, de plaques d'appui et de dispositifs d'ancrage. S'il y a lieu, prescrire des panneaux latéraux en bois.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-IC, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.

Compléter la présente section avec les paragraphes nécessaires tirés des sections suivantes : 06 20 00 - Menuiserie, 06 47 00 - Revêtements de finition en stratifié, 09 91 23 - Peintures - Travaux neufs intérieurs.


11 82 19 INCINÉRATEURS MONOBLOC

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 11 82 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 11171 - Incinérateurs monobloc, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les incinérateurs fabriqués en usine ou assemblés sur place, pouvant brûler jusqu'à 50 tonnes métriques de déchets par jour. Ne pas utiliser la présente section dans le cas de déchets assujettis à une réglementation particulière. S'assurer que les organismes locaux et provinciaux de réglementation environnementale acceptent la présence des telles installations aux emplacements visés, et déterminer toute exigence particulière. Coordonner les travaux avec les concepteurs des ouvrages mécaniques et électriques afin de définir les responsabilités de chaque corps de métier. S'assurer que les emplacements réservés aux incinérateurs sont suffisamment grands pour admettre tout le matériel requis ainsi que les installations d'utilités connexes. Se reporter à la norme ASME PTC 33 traitant de la performance des incinérateurs. (Nota : cette norme vise les incinérateurs de grande capacité.)

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


11 82 26 Compacteurs et destructeurs de déchets

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
060501

Notes:

La présente section portant le numéro 11 82 26 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 11172 - Compacteurs de déchets, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les compacteurs de déchets et les trémies pour utilisation dans des systèmes de compactage à conteneurs ou à sacs, installés [à l'intérieur] [à l'extérieur]. Elle ne vise ni les broyeurs de déchets, ni les triturateurs, ni les conteneurs sur remorque. Aux fins d'étude des soumissions, le rédacteur pourra juger utile de demander aux soumissionnaires de joindre à leurs offres des renseignements détaillés sur l'équipement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Veiller à ce que le système soit compatible avec l'équipement utilisé par les compagnies locales d'enlèvement des déchets/ordures ménagères. Vérifier les dégagements requis auprès des concepteurs.


12 21 13 Stores à lames horizontales

Date: 2000/12/31

Sections connexes:

061000 - CHARPENTERIE
092216 - Ossatures métalliques non porteuses
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 12 21 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 12492 - Stores à lames horizontales, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les stores à lames de 25 mm ou de 35 mm de largeur seulement, actionnés par cordon et installés en saillie.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Dans le cas des stores à lames horizontales d'une largeur supérieure à 35 mm, se reporter à la documentation du fabricant et modifier la section en conséquence.

Consulter la documentation des fabricants afin de connaître les produits offerts sur le marché, de même que les exigences relatives aux moteurs et aux dispositifs de commande. Coordonner les prescriptions avec celles des sections appropriées de la Division 16.


12 21 16 STORES A LAMES VERTICALES

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION

Notes:

OBJET: La présente section vise les stores à lames verticales standard et robustes, fixées à un rail supérieur et à un rail inférieur ou à un rail supérieur seulement (lames suspendues), et pouvant être faites de quatre matériaux de base.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-IC, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.

Consulter la documentation des fabricants et prescrire, pour les rails et les lames, le matériau, le type de manoeuvre et la fonction qui répondent aux exigences des travaux.

Consulter la documentation des fabricants afin de connaître les produits offerts sur le marché, de même que les exigences relatives aux moteurs et aux dispositifs de commande. Coordonner les prescriptions avec celles des sections appropriées de la Division 26 - Électricité.

Prescrire les stores à lames verticales incorporés à un vitrage double dans la section appropriée traitant des fenêtres.


12355313 MOBILIER DE LABORATOIRE EN ACIER
12 35 53.13 MOBILIER DE LABORATOIRE EN ACIER

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
088050 - VITRAGES

Notes:

La présente section portant le numéro 12 35 54 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 12311 - Mobilier de laboratoire en acier, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le mobilier de laboratoire en acier, y compris la robinetterie et les accessoires électriques, qui ne sont toutefois mentionnés dans la présente section qu'aux fins de fourniture, leur installation étant prescrite dans les divisions 15 et 16 respectivement. Préciser que toutes les ouvertures destinées à recevoir la robinetterie et les accessoires doivent être pratiquées d'avance par le fabricant du mobilier.


12355319 MOBILIER DE LABORATOIRE EN BOIS
12 35 53.19 MOBILIER DE LABORATOIRE EN BOIS

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
088050 - VITRAGES
096516 - REVETEMENTS DE SOL SOUPLES EN FEUILLES

Notes:

La présente section portant le numéro 12 35 55 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 12321 - Mobilier de laboratoire en bois, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le mobilier de laboratoire en bois, y compris la robinetterie et les accessoires électriques, qui ne sont toutefois mentionnés dans la présente section qu'aux fins de fourniture, leur installation étant prescrite dans les divisions 15 et 16 respectivement. Préciser que toutes les ouvertures destinées à recevoir la robinetterie et les accessoires doivent être pratiquées d'avance par le fabricant du mobilier.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


12 50 00 MOBILIER

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

La présente section portant le numéro 12 50 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 12500 - Mobilier, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux, les matériels et les composants des bureaux, des fauteuils et des systèmes de cloisons.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section prescrit des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


12 92 16 PLANTES D'INTÉRIEUR

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les plantes d'intérieur ainsi que les produits et les éléments connexes, notamment les engrais, les pots, les tuteurs et les attaches, de même que la plantation et la mise en pot des végétaux.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-IC, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.

La présente section vise la mise en double pot ou la plantation directe, dans des contenants fixes ou mobiles, de plantes à feuillage décoratif.


13 34 19 SYSTEMES DE CONSTRUCTION EN MÉTAL

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
079200 - Produits d'étanchéité pour joints

Notes:

OBJET: La présente section vise un système de toiture différent, soit une toiture autoportante à fermes. Les exigences relatives à ce système de toiture sont plus précises que celles qui se rapportent aux systèmes généralement prescrits. Retenir les paragraphes pertinents au sein de la section et modifier les autres en fonction des travaux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La conception d'un ouvrage en vue de son démontage ultérieur permet la dépose des matériaux/matériels en vue de leur recyclage, de leur réutilisation/réemploi ou de leur remise à neuf. Autant que possible, il faut prévoir des fixations mécaniques réversibles, par exemple, des raccords filetés et boulonnés plutôt que des assemblages soudés, afin de faciliter le démontage et d'encourager la réutilisation/le réemploi des matériaux/matériels. L'utilisation de fixations mécaniques réversibles permet également d'éliminer les fumées et les gaz toxiques associés au soudage.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance en ce qui a trait à la protection de l'environnement.

La présente section portant le numéro 13 34 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13126 - Systèmes de construction en acier, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


13 34 23 CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
079200 - Produits d'étanchéité pour joints

Notes:

OBJET: La présente section énonce les critères de performance relatifs aux constructions préfabriquées. Des sections supplémentaires peuvent être ajoutées pour prescrire des éléments constituants, des matériaux et des finis particuliers. S'assurer qu'il y a concordance entre les critères de performance spécifiés et les prescriptions des autres sections.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La conception d'un ouvrage en vue de son démontage ultérieur permet la dépose des matériaux/matériels en vue de leur recyclage, de leur réutilisation/réemploi ou de leur remise à neuf. Autant que possible, il faut prévoir des fixations mécaniques réversibles, par exemple, des raccords filetés et boulonnés plutôt que des assemblages soudés, afin de faciliter le démontage et d'encourager la réutilisation/le réemploi des matériaux/matériels. L'utilisation de fixations mécaniques réversibles permet également d'éliminer les fumées et les gaz toxiques associés au soudage.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section portant le numéro 13 34 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13127 - Bâtiments préfabriqués, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


14 12 00 MONTE-PLATS ÉLECTRIQUES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


14 20 03 MONTE-CHARGE

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013216
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET: La présente section précise les critères de performance visant les monte-charge hydrauliques et les monte-charge électriques.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section définit les critères de performance visant l'installation d'un système de monte-charge hydrauliques ou électriques, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. Le choix des matériaux, des produits, du matériel et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur. On fera référence à la présente section dans les sections connexes pertinentes du devis, pour tout ce qui touche les critères de performance de tels ouvrages. Les méthodes d'essai et de corroboration des critères prescrits doivent faire l'objet d'une section distincte. Comme tout devis de performance, la présente section ne doit contenir aucun nom de fabricant ni aucune prescription descriptive.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section portant le numéro 14 20 03 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 14201 - Monte-charge, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


14 20 06 ASCENSEURS

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013216
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET: La présente section précise les critères de performance visant les ascenseurs hydrauliques et les ascenseurs électriques.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section définit les critères de performance visant l'installation d'un système d'ascenseurs hydrauliques ou électriques, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. Le choix des matériaux, des produits, du matériel et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur. On fera référence à la présente section dans les sections connexes pertinentes du devis, pour tout ce qui touche les critères de performance de tels ouvrages. Les méthodes d'essai et de corroboration des critères prescrits doivent faire l'objet d'une section distincte. Comme tout devis de performance, la présente section ne doit contenir aucun nom de fabricant ni aucune prescription descriptive.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section portant le numéro 14 20 06 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 14202 - Ascenseurs, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


14 31 00 ESCALIERS MÉCANIQUES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


14 32 00 TROTTOIRS ROULANTS

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


14 42 00 APPAREILS ÉLÉVATEURS POUR PERSONNES EN FAUTEUIL ROULANT

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

S'assurer que les travaux et les éléments suivants sont prescrits dans d'autres sections : 1) remblayage autour du tubage de cylindre et autour des canalisations hydrauliques acheminées entre le vérin hydraulique et le local des machines; 2) puits à parois en maçonnerie; 3) pose des bâtis et des seuils de portes palières et application de coulis; 4) acier de construction : bâtis de portes palières, poutres séparatrices, poutres de machinerie haute (treuil ou poulies); 5) imperméabilisation de la fosse; 6) ignifugation des supports de rails-guides là où ils sont assujettis à des éléments d'ossature ignifugés; 7) détecteurs de fumée et d'incendie, à installer dans le puits; 8) alimentation électrique jusqu'à l'interrupteur principal; contrôleur à installer dans le local des machines, y compris la boîte de transfert alimentation électrique normale/alimentation électrique de secours; 9) canalisations de signalisation d'alarme incendie à relier au contrôleur; 10) conduits vides pour câbles téléphoniques à relier à des éléments situés à l'extérieur du puits et du local des machines.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


14 43 19 PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES SUSPENDUES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


14 43 21 PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES HYDRAULIQUES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


21 05 01 MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
230593 - ESSAI, RÉGLAGE ET ÉQUILIBRAGE DE RÉSEAUX DE CVCA
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ

Notes:

OBJET:  La présente section précise les exigences générales concernant les résultats des travaux faisant l'objet des Divisions 21, 22 et 23. Utiliser la présente section lorsque le projet comporte des travaux de mécanique faisant appel à plusieurs disciplines. Si le projet comporte des travaux de mécanique appartenant à une seule discipline, par exemple la lutte contre les incendies, la plomberie ou le chauffage, la ventilation et le conditionnement d'air (CVCA), utiliser la section sur les exigences générales concernant les résultats des travaux de la division concernée.

 La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 21 05 01 est conforme à la classification du nouveau Masterformat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15010 - Mécanique - Prescriptions générales, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


21 05 05 LUTTE CONTRE LES INCENDIES- EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
230593 - ESSAI, RÉGLAGE ET ÉQUILIBRAGE DE RÉSEAUX DE CVCA
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ

Notes:

OBJET:  La présente section précise les exigences générales concernant les résultats des travaux faisant l'objet de la Division 21 - Lutte contre les incendies. Utiliser la présente section lorsque l'appel d'offres ne porte que sur des travaux associés à des installations de lutte contre les incendies. Si le projet comporte d'autres travaux de mécanique, utiliser la section 21 05 01 - Mécanique - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

 La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.


21 07 16 CALORIFUGES POUR MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013521 - EXIGENCES LEED
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les calorifuges pour appareils et matériels de lutte contre l'incendie, associés à des installations commerciales mais non industrielles.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


21 07 19 CALORIFUGES POUR TUYAUTERIES

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise le calorifugeage des tuyauteries et accessoires connexes associés à des installations commerciales mais non industrielles.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementales.

 La présente section portant le numéro 21 07 19 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15081 - Calorifuges pour tuyauteries, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


21 12 01 RÉSEAUX DE COLONNES MONTANTES ET DE ROBINETS ARMÉS

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
013529
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
230519 - APPAREILS ET ÉLÉMENTS DE MESURE POUR TUYAUTERIES DE CVCA
230501 - UTILISATION DES INSTALLATIONS ET DES SYSTEMES MÉCANIQUES D'UN BATIMENT PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériaux, les matériels, les composants et les équipements des réseaux de canalisations et de robinets armés d'incendie.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section portant le numéro 21 12 01 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15301 - Réseaux de colonnes montantes et de robinets armés, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


21 13 13 SYSTEMES D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES SOUS EAU

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
230519 - APPAREILS ET ÉLÉMENTS DE MESURE POUR TUYAUTERIES DE CVCA
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériaux, les matériels, les composants et les accessoires associés aux systèmes d'extincteurs automatiques sous eau desservant des aires chauffées.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section portant le numéro 21 13 13 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 13930 - Systèmes d'extincteurs automatiques sous eau, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


21 13 16 SYSTEMES D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES SOUS AIR

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
230519 - APPAREILS ET ÉLÉMENTS DE MESURE POUR TUYAUTERIES DE CVCA
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les matériaux/matériels et les méthodes d'installation associés aux systèmes d'extincteurs automatiques sous air.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 Généralement, les systèmes d'extincteurs automatiques sous air, en pression ou non, sont du type à préaction. Des détecteurs d'incendie électriques sont installés dans la zone qui est protégée par les extincteurs automatiques. Par l'intermédiaire du tableau principal d'alarme incendie, le déclenchement d'un détecteur fait ouvrir la soupape d'alarme du système d'extincteurs, ce qui permet à l'eau de circuler dans les canalisations et d'être projetée par les têtes d'extincteur qui sont ouvertes.

 Les systèmes d'extincteurs automatiques à déluge comportent des têtes ouvertes montées sur des dérivations des canalisations de distribution. L'ouverture de la soupape d'alarme établit la circulation de l'eau, de l'alimentation aux canalisations de distribution. Des détecteurs d'incendie électriques sont installés dans la zone qui est protégée par les extincteurs automatiques. Par l'intermédiaire du tableau principal d'alarme incendie, le déclenchement d'un détecteur fait ouvrir la soupape d'alarme du système d'extincteurs, ce qui permet à l'eau de circuler dans les canalisations et d'être projetée par les têtes d'extincteur qui sont ouvertes.

 La présente section portant le numéro 21 13 16 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 13935 - Systèmes d'extincteurs automatiques sous air, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


21210001 SYSTEMES D'EXTINCTION AU GAZ CARBONIQUE, PAR SATURATION
21 21 00.01 SYSTEMES D'EXTINCTION AU GAZ CARBONIQUE, PAR SATURATION

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

283100 - DÉTECTION ET ALARME INCENDIE
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
230529 - SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES

Notes:

OBJET: La présente section vise les modalités administratives ainsi que les matériaux, les matériels et les accessoires associés aux systèmes d'extinction au gaz carbonique par saturation.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


21210002 SYSTEMES D'EXTINCTION AU GAZ CARBONIQUE, PAR PROJECTION LOCALE
21 21 00.02 SYSTEMES D'EXTINCTION AU GAZ CARBONIQUE, PAR PROJECTION LOCALE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
283100 - DÉTECTION ET ALARME INCENDIE
230529 - SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES

Notes:

OBJET: La présente section vise les modalités administratives ainsi que les matériaux, les matériels et les accessoires associés aux systèmes d'extinction au gaz carbonique par projection locale.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


21 22 00 SYSTEMES D'EXTINCTION A AGENT PROPRE

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
017411 - NETTOYAGE

Notes:

Il importe de coordonner les prescriptions de la présente section avec celles des autres sections du devis visant les détecteurs d'incendie, les matériels de contrôle/commande, le câblage et la mise au point de la partie détection/contrôle/commande de l'installation.

La parfaite saturation d'une zone protégée avec un agent extincteur gazeux exige l'étanchéité complète de ladite zone pour assurer le confinement de l'agent propre. Coordonner la présente section avec les autres sections du devis visant les portes, les ferme-porte, les coupe-bise, les registres, les louvres et les produits d'étanchéité.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


21 23 00 SYSTEMES D'EXTINCTION PRÉCALCULÉS, A PRODUIT CHIMIQUE LIQUIDE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
013521 - EXIGENCES LEED
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
283100 - DÉTECTION ET ALARME INCENDIE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les modalités administratives, les matériaux, les matériels, les accessoires ainsi que les méthodes d'installation et d'essai associés aux systèmes d'extinction précalculés à produit chimique liquide.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


21 24 00 Système précalculé d'extinction à poudre

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
283100 - DÉTECTION ET ALARME INCENDIE

Notes:

La présente section portant le numéro 21 24 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13971 - Pre-engineered Dry Chemical Fire Protection System, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les procédures administratives, les matériaux, les matériels, les accessoires ainsi que les méthodes d'installation et d'essai associés aux systèmes précalculés d'extinction à poudre.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


21 30 00 POMPES D'INCENDIE

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
210719 - CALORIFUGES POUR TUYAUTERIES
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les groupes motopompes d'incendie destinés à être utilisés lorsque la pression de l'alimentation en eau est inadéquate.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 21 30 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 13920 - Groupes motopompes d'incendie, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


22 05 00 PLOMBERIE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
230593 - ESSAI, RÉGLAGE ET ÉQUILIBRAGE DE RÉSEAUX DE CVCA
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ

Notes:

OBJET:  La présente section précise les exigences générales concernant les résultats des travaux faisant l'objet de la Division 22 - Plomberie. Utiliser la présente section lorsque l'appel d'offres ne porte que sur des travaux associés à des réseaux de plomberie. Si le projet comporte d'autres travaux de mécanique, utiliser la section 21 05 01 - Mécanique - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

 La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.


22 10 10 PLOMBERIE - POMPES

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013216
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET:  La présente section vise les matériaux/matériels et la méthode d'installation associés aux pompes de réseau de plomberie.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section portant le numéro 22 10 10 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15440 - Plomberie - Pompes, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


22 11 16 TUYAUTERIE D'EAU DOMESTIQUE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
230501 - UTILISATION DES INSTALLATIONS ET DES SYSTEMES MÉCANIQUES D'UN BATIMENT PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
230523
210501 - MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
331116 - Réseaux de distribution d'eau
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
014719 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - EXPLOITATION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.

La présente section vise 1) la tuyauterie de branchement d'eau domestique, en cuivre, de diamètre nominal jusqu'à DN 2 1/2, 2) toute la tuyauterie d'eau chaude et d'eau froide à l'intérieur du bâtiment, en cuivre écroui,  3) la tuyauterie en cuivre recuit située à l'intérieur du bâtiment et  4) la tuyauterie en cuivre recuit noyée dans des ouvrages, à l'intérieur d'un bâtiment, ou enfouie à l'extérieur du bâtiment (p. ex. entre la source d'alimentation en eau potable et le compteur d'eau situé à l'intérieur du bâtiment).

Aux fins de la présente section, on présume que la tuyauterie en cuivre recuit qui doit être enfouie à l'extérieur le sera en tronçons de grande longueur et ne comportera pas de joints, et que celle qui doit être noyée dans des ouvrages à l'intérieur du bâtiment sera introduite dans un conduit du protection.


22 13 17 TUYAUTERIES D'ÉVACUATION ET DE VENTILATION - FONTE ET CUIVRE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
230501 - UTILISATION DES INSTALLATIONS ET DES SYSTEMES MÉCANIQUES D'UN BATIMENT PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-IC, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


22 13 18 TUYAUTERIES D'ÉVACUATION ET DE VENTILATION - PLASTIQUE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013521 - EXIGENCES LEED
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
017411 - NETTOYAGE

Notes:

Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction ou 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


22 15 00 RÉSEAUX D'AIR COMPRIMÉ POUR USAGE GÉNÉRAL

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013216
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES
210501 - MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
230516 - LYRES ET COMPENSATEURS DE DILATATION POUR TUYAUTERIES DE CVCA
230517 - SOUDAGE DE LA TUYAUTERIE
230801 - CONTROLE DE LA PERFORMANCE DE LA TUYAUTERIE DES SYSTEMES MÉCANIQUES
230802 - NETTOYAGE ET MISE EN ROUTE DES RÉSEAUX DE TUYAUTERIE D'INSTALLATIONS MÉCANIQUES

Notes:

OBJET: La présente section vise la tuyauterie, les raccords, le matériel et les appareils ainsi que les méthodes d'installation associés aux réseaux d'air comprimé.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

La présente section portant le numéro 22 15 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15211 - Réseaux d'air comprimé, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


22 30 05 CHAUFFE-EAU DOMESTIQUE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
232214 - ACCESSOIRES POUR RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE VAPEUR
230943 - DISPOSITIFS PNEUMATIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les modalités administratives, les matériaux, les matériels et les accessoires associés aux chauffe-eau et aux réservoirs accumulateurs d'eau, destinés au chauffage de l'eau domestique, fonctionnant à l'électricité, au gaz, au mazout et à la vapeur, et contient des renseignements concernant l'installation de tels appareils.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


22 31 13 ADOUCISSEURS D'EAU DOMESTIQUE - TYPE RÉSIDENTIEL

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

 Prescrire d'autres méthodes de traitement de l'eau potable telles que la désinfection au chlore gazeux, la filtration, l'osmose inverse et la déminéralisation par échange d'ions, selon les besoins des travaux. Consulter un spécialiste du traitement de l'eau.

Obtenir les résultats des analyses chimiques et bactériologiques des échantillons d'eau en fonction desquels le devis sera établi. Prescrire les matériels et les appareils qui permettront d'obtenir une eau conforme aux Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, publiées par Santé Canada.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


22 31 16 ADOUCISSEURS D'EAU DOMESTIQUE - TYPE COMMERCIAL

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les adoucisseurs d'eau à fonctionnement manuel et automatique, leurs éléments composants et les méthodes d'installation connexes.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


22 42 01 PLOMBERIE - APPAREILS SPÉCIAUX

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013216
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
028101 - MATIERES DANGEREUSES
132160

Notes:

OBJET: La présente section vise des appareils spéciaux de réseaux de plomberie.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance en ce qui a trait à la protection de l'environnement.

La présente section portant le numéro 22 42 01 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15401 - Plomberie - Appareils spéciaux, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


22 42 03 LAVABOS, W.-C. ET URINOIRS - TYPE COMMERCIAL

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


22 42 16 ÉVIERS ET CUVIERS - TYPE COMMERCIAL

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


22 42 20 BAIGNOIRES ET DOUCHES - TYPE COMMERCIAL

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


22 47 00 FONTAINES ET REFROIDISSEURS D'EAU

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 05 00 CVCA - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
230593 - ESSAI, RÉGLAGE ET ÉQUILIBRAGE DE RÉSEAUX DE CVCA
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ

Notes:

OBJET:  La présente section précise les exigences générales concernant les résultats des travaux faisant l'objet de la Division 23 - Chauffage, ventilation et conditionnement d'air. Utiliser la présente section lorsque l'appel d'offres ne porte que sur des travaux associés à des installations de CVCA. Si le projet comporte d'autres travaux de mécanique, utiliser la section 21 05 01 - Mécanique - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

 La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.


23 05 01 UTILISATION DES INSTALLATIONS ET DES SYSTEMES MÉCANIQUES D'UN BATIMENT PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

Notes:

OBJET:  La présente section vise les exigences relatives à l'utilisation des installations et des systèmes mécaniques d'un bâtiment pendant les travaux de construction, et elle devrait être utilisée concurremment avec les sections pertinentes de la Division 1.

 La présente section portant le numéro 23 05 01 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15054 - Utilisation des installations et des systèmes mécaniques d'un bâtiment, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 05 05 INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
078400 - PROTECTION COUPE-FEU
230802 - NETTOYAGE ET MISE EN ROUTE DES RÉSEAUX DE TUYAUTERIE D'INSTALLATIONS MÉCANIQUES
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 05 13 EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MOTEURS D'APPAREILS DE CVCA

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

 La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 Les démarreurs, les dispositifs de protection des moteurs et les dispositifs de commande manuels sont prescrits à la Division 26 et ils sont indiqués sur les dessins des installations électriques.

 La présente section s'applique aux appareils/systèmes monobloc et elle doit comprendre toutes les prescriptions nécessaires concernant les moteurs.

 La présente section portant le numéro 23 05 13 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15053 - Moteurs, transmissions et gardes pour systèmes mécaniques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 05 16 LYRES ET COMPENSATEURS DE DILATATION POUR TUYAUTERIES DE CVCA

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
032000 - ARMATURES POUR BÉTON
230517 - SOUDAGE DE LA TUYAUTERIE
230802 - NETTOYAGE ET MISE EN ROUTE DES RÉSEAUX DE TUYAUTERIE D'INSTALLATIONS MÉCANIQUES
030801
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-IC, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 05 17 SOUDAGE DE LA TUYAUTERIE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise le soudage de la tuyauterie sous pression.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-IC, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 05 19 APPAREILS ET ÉLÉMENTS DE MESURE POUR TUYAUTERIES DE CVCA

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les appareils et les éléments de mesure associés aux installations à vapeur, à eau chaude et à eau réfrigérée, ainsi que les méthodes d'installation connexes.

La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section a été élaborée sous la forme d'un devis de performance, dans lequel plusieurs des éléments composants visés sont prescrits en termes tout à fait généraux.

La présente section portant le numéro 23 05 19 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15121 - Mesure du débit et de l'énergie, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23051901 THERMOMETRES ET MANOMETRES POUR TUYAUTERIES
23 05 19.01 THERMOMETRES ET MANOMETRES POUR TUYAUTERIES

Date: 2004/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
230553
013529

Notes:

La présente section portant le numéro 23 05 21 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15122 - Thermometers and Pressure Gauges - Piping Systems, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la conception, la construction, le contrôle et l'exploitation, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 21 05 01 - Mécanique - Exigences générales concernant les résultats des travaux ou 23 05 53.01 - Identification des réseaux et des appareils mécaniques.


23052301 ROBINETTERIE - BRONZE
23 05 23.01 ROBINETTERIE - BRONZE

Date: 2004/12/31

Sections connexes:

014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
013529
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
230501 - UTILISATION DES INSTALLATIONS ET DES SYSTEMES MÉCANIQUES D'UN BATIMENT PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

La présente section portant le numéro 23 05 22 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15111 - Valves - Bronze, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section a été élaborée à titre de section de référence, dans le but spécifique d'éliminer toute mention de marques de commerce dans les différentes sections techniques connexes. Ainsi, dans un paragraphe portant sur les robinets-vannes en bronze, par exemple, on pourra utiliser dans ces sections des énoncés conformes ou similaires à ce qui suit :   Robinets-vannes de diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2, situés dans des salles d'installations mécaniques : en bronze, à tige montante, à opercule (monobloc) (bibloc) à coin, à chapeau (à visser) (-union), de classe (125) (150), à embouts (à visser) (à souder), conformes à la section 23 05 23.01 - Robinetterie - Bronze. Un autre exemple. Robinets-vannes de diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2, situés ailleurs que dans des salles d'installations mécaniques : en bronze, à tige fixe, à opercule (monobloc) (bibloc) à coin, à chapeau (à visser) (-union), de classe (125) (150), à embouts (à visser) (à souder), conformes à la section 23 05 23.01 - Robinetterie - Bronze. Dans le cas d'un paragraphe sur les robinets à soupape, l'énoncé sera le suivant. Robinets à soupape de diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2 : en bronze, à obturateur (conique) (composite) et siège renouvelables, à chapeau (à visser) (-union), de classe (125) (150), à embouts (à visser) (à souder), conformes à la section 23 05 23.01 - Robinetterie - Bronze.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction ou 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.


23052302 Robinetterie - fonte
23 05 23.02 Robinetterie - fonte

Date: 2004/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
013529
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
230501 - UTILISATION DES INSTALLATIONS ET DES SYSTEMES MÉCANIQUES D'UN BATIMENT PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
230523

Notes:

La présente section portant le numéro 23 05 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15112 - Valves - Cast Iron: Gate, Globe, Check, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section a été élaborée à titre de section de référence, dans le but spécifique d'éliminer toute mention de marques de commerce dans les différentes sections techniques connexes. Le cas échéant, ces dernières énonceront de façon suffisamment détaillée les prescriptions relatives à la robinetterie exigée et contiendront un renvoi à la section de référence 23 05 23.02. Ainsi, dans un paragraphe portant sur les robinets-vannes en fonte, par exemple, on pourra utiliser dans ces sections des énoncés conformes ou similaires à ce qui suit : Robinets-vannes de diamètre nominal DN 2 1/2 à DN 8, situés dans des salles d'installations mécaniques : en fonte, (à tige montante,) (à vis extérieure et arcade,) à pièces internes (en bronze), (choisir le type d'opercule et le matériau de fabrication parmi les caractéristiques mentionnées dans la présente section,) chapeau à boulons multiples avec bossages pour l'adaptation de prises et de purgeurs, classe 125, embouts à brides (à face surélevée de 2 mm, au fini strié), actionneur, selon les prescriptions de la section 23 05 23.02 - Robinetterie - fonte. Autre exemple. Robinets-vannes de diamètre nominal DN 10 à DN 24, situés dans des salles d'installations mécaniques et ailleurs : en fonte, à tige fixe, à pièces internes (en bronze) (en fer), (choisir le type d'opercule et le matériau de fabrication parmi les caractéristiques mentionnées dans la présente section,) chapeau à boulons multiples avec bossages pour l'adaptation de prises et de purgeurs, classe 125, embouts à brides (à face surélevée de 2 mm, au fini strié), actionneur, selon les prescriptions de la section 23 05 23.02 - Robinetterie - fonte.

Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction ou 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.


23052303 ROBINETTERIE - ACIER MOULÉ
23 05 23.03 ROBINETTERIE - ACIER MOULÉ

Date: 2004/12/31

Sections connexes:

014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
013529
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
230501 - UTILISATION DES INSTALLATIONS ET DES SYSTEMES MÉCANIQUES D'UN BATIMENT PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
230523

Notes:

La présente section portant le numéro 23 05 24 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15113 - Valves - Cast Steel, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

La présente section doit être utilisée comme section de référence. Le cas échéant, la robinetterie exigée sera désignée, dans les différentes sections techniques, au moyen de renvois à la section de référence et aux paragraphes pertinents.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction ou 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.


23052304 ROBINETS A TOURNANT LUBRIFIÉ
23 05 23.04 ROBINETS A TOURNANT LUBRIFIÉ

Date: 2004/12/31

Sections connexes:

014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
013529
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

La présente section portant le numéro 23 05 25 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15114 - Valves - Lubricated Plug, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

La présente section doit être utilisée comme section de référence. Le cas échéant, la robinetterie exigée sera désignée, dans les différentes sections techniques, au moyen de renvois à la section de référence et aux paragraphes pertinents.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction ou 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.


23052305 Vannes papillon
23 05 23.05 Vannes papillon

Date: 2004/12/31

Sections connexes:

014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
013529
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

La présente section portant le numéro 23 05 26 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15115 - Vannes à papillon, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction ou 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.


23 05 29 SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
051223 - ACIER DE CONSTRUCTION POUR BATIMENTS
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les socles en béton, les supports et les suspensions pour les tuyauteries, les conduits d'air et autres installations mécaniques; elle ne vise cependant pas les dispositifs et systèmes de protection parasismique.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 C'est le Représentant du Ministère/l'Ingénieur/le Consultant qui concevra le système de supportage pour les tuyauteries véhiculant des fluides chauds et soumises à des efforts de dilatation, et qui indiquera l'emplacement des supports/suspensions à rouleaux et à ressorts sur les dessins.

 La présente section portant le numéro 23 05 29 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15061 - Socles, supports et suspensions pour installations mécaniques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 05 33 SYSTEMES DE TRAÇAGE THERMIQUE POUR TUYAUTERIES ET RÉSERVOIRS

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
230933 - DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA
260501
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les câbles chauffants utilisés pour le traçage des tuyauteries et des réservoirs, ainsi que les dispositifs de commande/régulation et les méthodes d'installation connexes.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 A l'élaboration de la présente section, on présume que la tension du réseau, la puissance calorifique en watts et la longueur des câbles chauffants, la longueur et la grosseur des conducteurs froids (liaison câbles chauffants-alimentation), ainsi que la disposition (rectiligne, hélicoïde, etc.) des câbles sur les tuyauteries et les réservoirs à protéger seront indiqués sur les dessins.

 Les données concernant les câbles chauffants ont été tirées de la norme CSA C22.2 no. 130.1 et/ou de la norme CSA C22.2 no. 130.2.

 La présente section portant le numéro 23 05 33 est conforme à la classification du nouveau Masterformat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15705 - Câbles chauffants - Traçage de tuyauteries/réservoirs, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 05 48 SYSTEMES ET DISPOSITIFS ANTIVIBRATOIRES ET PARASISMIQUES POUR TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les systèmes et les dispositifs antivibratoires et de protection parasismique, et les méthodes d'installation connexes.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 05 48 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15072 - Isolation antivibratoire et protection contre les séismes, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23054901 SYSTEMES DE PROTECTION PARASISMIQUE - BATIMENTS DE TYPE P2
23 05 49.01 SYSTEMES DE PROTECTION PARASISMIQUE - BATIMENTS DE TYPE P2

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
211313 - SYSTEMES D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES SOUS EAU
211316 - SYSTEMES D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES SOUS AIR
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les systèmes et dispositifs destinés à protéger contre les effets de choc attribuables aux séismes le matériel technique à supportage statique et le matériel technique à supportage élastique, c'est-à-dire isolé contre les vibrations, y compris tous les appareils et systèmes mécaniques, les hottes et sorbonnes de laboratoire, les systèmes de commande/régulation des installations mécaniques et électriques de bâtiment, les incinérateurs, l'équipement de cuisine, les appareils d'éclairage électriques, les transformateurs, les centres de commande de moteurs, les systèmes d'alimentation ininterruptibles, les groupes électrogènes diesel, les systèmes d'alimentation de secours et les installations de protection contre les incendies.

Ajouter la prescription suivante dans toutes les Divisions et les sections pertinentes : « Les supports et les boulons d'ancrage doivent être conformes à la section 23 05 49.01 - Systèmes de protection parasismique - Bâtiments de type P2. »

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section portant le numéro 23 05 49.01 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15071 - Systèmes de protection parasismique - Bâtiments de type P2, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23055301 IDENTIFICATION DES RÉSEAUX ET DES APPAREILS MÉCANIQUES
23 05 53.01 IDENTIFICATION DES RÉSEAUX ET DES APPAREILS MÉCANIQUES

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences visant l'identification des réseaux de tuyauteries et de conduits d'air, de la robinetterie et des dispositifs de commande/régulation, les modes et les éléments d'identification utilisés, y compris l'emplacement de ces derniers et les méthodes d'installation connexes.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section portant le numéro 23 05 53.01 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15075 - Identification des réseaux et des appareils mécaniques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 05 93 ESSAI, RÉGLAGE ET ÉQUILIBRAGE DE RÉSEAUX DE CVCA

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

Notes:

OBJET:  La présente section vise l'essai, le réglage et l'équilibrage des systèmes et des appareils de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; elle ne vise cependant pas la mise en service de ceux-ci.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  L'Association canadienne de normalisation a élaboré la norme Z204 visant la gestion de la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments à usage de bureaux, dans laquelle sont définis les paramètres acceptables de qualité de l'air intérieur (QAI) dans de tels locaux ainsi que les méthodes de conception, de calcul, de construction, de mise en service, d'exploitation et d'entretien qui permettent d'obtenir une telle qualité. Les lignes directrices énoncées dans cette norme s'appliquent aux bâtiments des secteurs public et privé qui abritent principalement des bureaux, et traitent des contaminants qu'on retrouve habituellement dans ce milieu.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  L'American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) a publié la norme « Standard 62: Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality », qui définit la qualité de l'air intérieur (QAI) ainsi que les taux de ventilation minimaux acceptables pour les occupants de bâtiments et calculés dans le but d'éviter tout effet nocif sur la santé humaine. Selon cette norme, qui s'applique à tous les types d'installations, le taux d'alimentation en air neuf doit se situer entre 15 et 60 pieds cubes d'air à la minute par personne, en fonction des activités qui se déroulent habituellement dans les différents locaux visés.

 La présente section ne précise pas les essais de performance, de pression et d'étanchéité qui doivent être effectués dans le cas de chaque appareil. Ces essais doivent être prescrits dans les sections appropriées de la Division 23.

 La présente section portant le numéro 23 05 93 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15950 - Essai, réglage et équilibrage (ERE) des systèmes mécaniques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 05 94 ESSAI SOUS PRESSION DES RÉSEAUX AÉRAULIQUES

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013216
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET:  La présente section vise l'essai sous pression de conduits de soufflage, de reprise ou d'évacuation d'air d'une longueur de plus de 5 m, directement ou indirectement reliés à du matériel de traitement de l'air.

 La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

 Dans le cas des réseaux aérauliques, les essais d'étanchéité peuvent être essentiels à l'atteinte et au maintien des critères de calcul et des exigences de conception. Le concepteur doit sélectionner et préciser les réseaux à mettre à l'essai, la classe de construction appropriée pour les conduits d'air et les méthodes d'étanchéification de ces derniers.

 Le devis et les dessins doivent indiquer clairement les différentes classes de pression des conduits d'air.

 Les essais d'étanchéité prévus pour les réseaux aérauliques sont définis dans les manuels pertinents de l'AABC et de la SMACNA, mais pas dans le manuel de la NEBB.

 La présente section portant le numéro 23 05 94 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15814 - Essai sous pression des réseaux aérauliques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 07 13 CALORIFUGES POUR CONDUITS D'AIR

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les calorifuges pour conduits d'air et les produits accessoires connexes associés à des installations commerciales mais non industrielles.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 08 01 CONTROLE DE LA PERFORMANCE DE LA TUYAUTERIE DES SYSTEMES MÉCANIQUES

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

230802 - NETTOYAGE ET MISE EN ROUTE DES RÉSEAUX DE TUYAUTERIE D'INSTALLATIONS MÉCANIQUES
030593
235700 - ÉCHANGEURS DE CHALEUR POUR INSTALLATIONS DE CVCA
264200 - Protection cathodique
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
224200

Notes:

 La présente section portant le numéro 23 08 01 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15970 - Contrôle de la performance de la tuyauterie des systèmes mécaniques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 08 02 NETTOYAGE ET MISE EN ROUTE DES RÉSEAUX DE TUYAUTERIE D'INSTALLATIONS MÉCANIQUES

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
230593 - ESSAI, RÉGLAGE ET ÉQUILIBRAGE DE RÉSEAUX DE CVCA
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les procédures ainsi que les produits et les solutions de nettoyage des réseaux de tuyauterie d'installations mécaniques.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section portant le numéro 23 08 02 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15095 - Nettoyage et mise en route des réseaux de tuyauterie d'installations mécaniques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 09 33 DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les dispositifs de commande/régulation pour appareils et systèmes de chauffage et de refroidissement, ainsi que les méthodes d'installation connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Stratégies visant à assurer une gestion efficace de l'énergie : instauration de mesures simples et efficaces, faciles à mettre et à garder en application; répartition du bâtiment en un plus grand nombre de zones CVCA; établissement d'une programmation ou d'autres mesures destinées à assurer un ralenti pendant les périodes d'inoccupation; optimisation des opérations de mise en température et d'abaissement de la température; installation d'appareils de mesure principaux ou secondaires distincts; assurance d'une rétroaction concernant la consommation d'énergie, aux utilisateurs et aux administrateurs du bâtiment.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 A l'élaboration de la présente section, on présume que la tension des différents systèmes ainsi que la puissance et l'emplacement des dispositifs de commande/régulation seront indiqués sur les dessins. La présente section vise les dispositifs électriques de commande/régulation pour appareils et systèmes de chauffage et de refroidissement, fonctionnant sous une tension de plus de 50 V, ainsi que les thermostats basse tension utilisés pour le chauffage électrique.

 Les données concernant les dispositifs électriques de commande/régulation ont été tirées de la norme CSA C22.2 n° 24.

 La présente section portant le numéro 23 09 33 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15916 - Dispositifs électriques de commande/régulation - Chauffage et refroidissement, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 09 43 DISPOSITIFS PNEUMATIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
233315 - REGISTRES DE RÉGLAGE
233316 - REGISTRES ET CLAPETS COUPE-FEU ET DE FUMÉE
230553
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les composants de systèmes pneumatiques de commande/régulation pour bâtiments commerciaux typiques.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 09 43 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15920 - Commande/régulation pneumatique, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 10 01 MATÉRIEL DE STATION-SERVICE

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
221500 - RÉSEAUX D'AIR COMPRIMÉ POUR USAGE GÉNÉRAL
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise le matériel généralement associé à l'exploitation d'une station-service, y compris les réseaux d'air comprimé, les sorties d'air, les bornes de gonflage, les systèmes de lubrification industriels, les systèmes de récupération et de stockage des huiles usées, les chariots-treuils, les réservoirs de stockage, les canalisations et les distributeurs d'essence et de carburant diesel; elle vise également l'installation de ce matériel.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section portant le numéro 23 10 01 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15201 - Matériel de station-service, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 11 13 TUYAUTERIE DE MAZOUT POUR INSTALLATIONS

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013216
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES
230501 - UTILISATION DES INSTALLATIONS ET DES SYSTEMES MÉCANIQUES D'UN BATIMENT PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
230523
230801 - CONTROLE DE LA PERFORMANCE DE LA TUYAUTERIE DES SYSTEMES MÉCANIQUES
230802 - NETTOYAGE ET MISE EN ROUTE DES RÉSEAUX DE TUYAUTERIE D'INSTALLATIONS MÉCANIQUES
264200 - Protection cathodique

Notes:

OBJET: La présente section vise la tuyauterie  reliant les réservoirs de mazout aux chaudières, ainsi que les méthodes d'installation connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

La présente section portant le numéro 23 11 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15191 - Réseaux de mazout léger - Tuyauterie, robinetterie et raccords connexes, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 11 23 TUYAUTERIE DE GAZ NATUREL POUR INSTALLATIONS

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013216
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES
230501 - UTILISATION DES INSTALLATIONS ET DES SYSTEMES MÉCANIQUES D'UN BATIMENT PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
230801 - CONTROLE DE LA PERFORMANCE DE LA TUYAUTERIE DES SYSTEMES MÉCANIQUES
230802 - NETTOYAGE ET MISE EN ROUTE DES RÉSEAUX DE TUYAUTERIE D'INSTALLATIONS MÉCANIQUES

Notes:

OBJET: La présente section vise la tuyauterie, la robinetterie et les raccords connexes ainsi que les méthodes d'installation et d'essai associés aux appareils au gaz.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

La présente section vise la portion d'un réseau de gaz qui est située à l'intérieur d'un bâtiment à partir de la sortie du compteur de gaz ou du réservoir de propane.

La présente section portant le numéro 23 11 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15192 - Piping, Valves and Fittings - Gas, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 11 26 TUYAUTERIE DE GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ POUR INSTALLATIONS

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
230553
230519 - APPAREILS ET ÉLÉMENTS DE MESURE POUR TUYAUTERIES DE CVCA
230517 - SOUDAGE DE LA TUYAUTERIE
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les matériels, les matériaux de fabrication, notamment l'acier et le polyester renforcé de fibres de verre, et les méthodes d'installation associés aux réseaux intérieurs et extérieurs de distribution de produits pétroliers.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 Se reporter à la section 33 65 26 - Réseaux thermiques - Systèmes de tuyauterie calorifugée à chemisage de plastique, pour connaître les prescriptions pertinentes à cet égard.

 Revoir les nouvelles lignes directrices visant les enveloppes de confinement secondaires dans les réseaux de tuyauterie, qui sont contenues dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement mais qui n'avaient pas encore été approuvées par les autorités fédérales au moment de la présente mise à jour.

 La présente section portant le numéro 23 11 26 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15193 - Réseaux de distribution de produits pétroliers - Tuyauterie en acier et en PRV, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 20 13 RÉSEAUX DE TUYAUTERIE HAUTE PRESSION DE BATIMENTS ET D'INSTALLATIONS CENTRALES DE CR

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
028101 - MATIERES DANGEREUSES
032000 - ARMATURES POUR BÉTON
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
078400 - PROTECTION COUPE-FEU
210501 - MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
230501 - UTILISATION DES INSTALLATIONS ET DES SYSTEMES MÉCANIQUES D'UN BATIMENT PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
230517 - SOUDAGE DE LA TUYAUTERIE
230529 - SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA
230553
230593 - ESSAI, RÉGLAGE ET ÉQUILIBRAGE DE RÉSEAUX DE CVCA
030529

Notes:

OBJET:  La présente section vise les réseaux de tuyauterie de distribution d'eau chaude à haute température, d'eau réfrigérée, de vapeur, et de retour de condensats, à haute pression, aménagés dans les bâtiments et les installations centrales de chauffage et de refroidissement/rafraîchissement d'air (ICCR).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 Pour ce qui est des réseaux de distribution d'eau chaude à haute température, de vapeur haute pression et d'eau réfrigérée haute pression (c'est-à-dire des « réseaux thermiques » reliant une ou plusieurs installations centrales et les différents bâtiments desservis d'un grand complexe, se reporter au groupe de sections visant les « réseaux thermiques » (sections 33 65 13 à 33 05 13.03).

 Exception faite des sections de la Division 1, les sections qui permettront de constituer un document complet sont les suivantes : 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales, 07 84 00 - Protection coupe-feu, 21 05 01 - Mécanique - Exigences générales concernant les résultats des travaux, 23 05 17 - Soudage de la tuyauterie, 23 05 29 - Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de CVCA, 23 05 53.01 - Identification des réseaux et des appareils mécaniques, 23 05 93 - Essai, réglage et équilibrage de réseaux de CVCA (lorsque les réseaux de distribution HP comprennent les réseaux d'eau de chauffage).

 Les prescriptions relatives aux canalisations principales de retour de condensats sous pression sont les mêmes que celles qui visent les canalisations de vapeur sous pression manométrique de 150 lb/po² (1034 kPa), sauf que les tuyaux utilisés sont de série 80.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise les exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section portant le numéro 23 20 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15189 - Réseaux de tuyauterie haute pression de bâtiments et d'installations ce, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23211301 RÉSEAUX HYDRONIQUES - TUYAUTERIE EN CUIVRE, ROBINETTERIE ET RACCORDS CONNEXES
23 21 13.01 RÉSEAUX HYDRONIQUES - TUYAUTERIE EN CUIVRE, ROBINETTERIE ET RACCORDS CONNEXES

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
230523
23052302 - Robinetterie - fonte
230517 - SOUDAGE DE LA TUYAUTERIE
23052301 - ROBINETTERIE - BRONZE
210501 - MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section vise les installations de chauffage et de refroidissement à eau (eau chaude, eau réfrigérée, eau glycolée, eau de condenseur), dont la température de service se situe entre 5 degrés Celsius et 120 degrés Celsius, et la pression, à 860 kPa.

La présente section portant le numéro 23 21 13.01 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15182 - Réseaux hydroniques - Tuyauterie en cuivre, robinetterie et raccords connexes, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23211302 RÉSEAUX HYDRONIQUES - TUYAUTERIE EN ACIER, ROBINETTERIE ET RACCORDS CONNEXES
23 21 13.02 RÉSEAUX HYDRONIQUES - TUYAUTERIE EN ACIER, ROBINETTERIE ET RACCORDS CONNEXES

Date: 2004/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
013529
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
210501 - MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
230517 - SOUDAGE DE LA TUYAUTERIE
230802 - NETTOYAGE ET MISE EN ROUTE DES RÉSEAUX DE TUYAUTERIE D'INSTALLATIONS MÉCANIQUES
230501 - UTILISATION DES INSTALLATIONS ET DES SYSTEMES MÉCANIQUES D'UN BATIMENT PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
230523
230593 - ESSAI, RÉGLAGE ET ÉQUILIBRAGE DE RÉSEAUX DE CVCA
230801 - CONTROLE DE LA PERFORMANCE DE LA TUYAUTERIE DES SYSTEMES MÉCANIQUES
23052302 - Robinetterie - fonte
23052301 - ROBINETTERIE - BRONZE

Notes:

La présente section portant le numéro 23 21 16 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15183 - Réseaux hydroniques - Tuyauterie en acier, robinetterie et raccords con, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles des sections 23 08 02 - Nettoyage et mise en route des réseaux de tuyauterie d'installations mécaniques 23 05 01 - Installation de la tuyauterie et  23 08 01 - Contrôle de la performance de la tuyauterie des systèmes mécaniques.

La présente section vise la tuyauterie en acier, y compris la robinetterie et les raccords connexes, destinée aux réseaux hydroniques.

La présente section vise les tuyauteries d'eau de chauffage, d'eau glycolée, d'eau de condenseur et d'eau réfrigérée, dont la température de service se situe entre 5 degrés C et 120 degrés C, et la pression, à 860 kPa.


23211303 RÉSEAUX HYDRONIQUES - TUYAUTERIE A ÉLÉMENTS EMMANCHÉS A FORCE
23 21 13.03 RÉSEAUX HYDRONIQUES - TUYAUTERIE A ÉLÉMENTS EMMANCHÉS A FORCE

Date: 2004/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
013529
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
210501 - MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
230802 - NETTOYAGE ET MISE EN ROUTE DES RÉSEAUX DE TUYAUTERIE D'INSTALLATIONS MÉCANIQUES
230501 - UTILISATION DES INSTALLATIONS ET DES SYSTEMES MÉCANIQUES D'UN BATIMENT PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
230523
230593 - ESSAI, RÉGLAGE ET ÉQUILIBRAGE DE RÉSEAUX DE CVCA
230801 - CONTROLE DE LA PERFORMANCE DE LA TUYAUTERIE DES SYSTEMES MÉCANIQUES
305230

Notes:

La présente section portant le numéro 23 21 17 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15184 - Réseaux hydroniques - Tuyauterie à éléments emmanchés à force, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Le glycol, notamment l'entreposage, la manutention et l'élimination de ce produit, est une source de préoccupation pour la santé et pour l'environnement. Des deux types de glycol utilisés, le propylèneglycol semble moins nocif pour l'environnement que l'éthylèneglycol, mais comme il est plus visqueux, il faut plus d'énergie pour le faire circuler dans un réseau de tuyauterie. La modification du tracé de la tuyauterie aux batteries hydroniques et l'utilisation de petites pompes de circulation destinées à assurer un débit d'eau continu dans les serpentins pour prévenir le gel constituent des solutions de rechange à l'utilisation du glycol.

DÉVELOPPEMENT DURABLE :  Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles des sections 23 08 02 - Nettoyage et mise en route des réseaux de tuyauterie d'installations mécaniques 23 05 01 - Installation de la tuyauterie et  23 08 01 - Contrôle de la performance de la tuyauterie des systèmes mécaniques.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

Des tuyauteries à éléments emmanchés à force peuvent être utilisées au lieu de tuyauteries constituées de tuyaux de série 40 et de raccords à visser ou de tubes en cuivre et de raccords à souder.

La présente section vise les tuyauteries d'eau de chauffage, d'eau glycolée, d'eau de condenseur et d'eau réfrigérée, constituées de tuyaux de série 5 et de diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2, selon la norme ASTM A 53, et dont la température de service se situe entre 5 degrés C et 120 degrés C, et la pression, à 860 kPa.


23 21 14 ACCESSOIRES POUR RÉSEAUX HYDRONIQUES

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 21 23 POMPES POUR RÉSEAUX HYDRONIQUES

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 22 13 TUYAUTERIE - RÉSEAUX DE VAPEUR ET DE CONDENSATS

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
230523
230501 - UTILISATION DES INSTALLATIONS ET DES SYSTEMES MÉCANIQUES D'UN BATIMENT PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
210501 - MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
230802 - NETTOYAGE ET MISE EN ROUTE DES RÉSEAUX DE TUYAUTERIE D'INSTALLATIONS MÉCANIQUES
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section vise la tuyauterie en acier, y compris la robinetterie et les raccords connexes, destinée aux réseaux de distribution de vapeur et de retour des condensats fonctionnant à une pression allant jusqu'à 860 kPa.

Pour les réseaux de distribution de vapeur fonctionnant à une pression supérieure à 860 kPa, se reporter à la section 33 65 13 - Réseaux thermiques - Tuyauterie de distribution en acier.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 22 14 ACCESSOIRES POUR RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE VAPEUR

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 22 23 POMPES - RÉSEAUX DE VAPEUR ET DE CONDENSATS

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
232213 - TUYAUTERIE - RÉSEAUX DE VAPEUR ET DE CONDENSATS
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 23 00 RÉSEAUX FRIGORIFIQUES - TUYAUTERIE

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013216
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES
230501 - UTILISATION DES INSTALLATIONS ET DES SYSTEMES MÉCANIQUES D'UN BATIMENT PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Notes:

OBJET: La présente section vise les tubes en cuivre, la robinetterie et les raccords connexes ainsi que les méthodes d'installation, de chargement et d'essai associés aux réseaux frigorifiques.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

La présente section vise principalement la tuyauterie frigorifique reliant entre eux différents appareils de CVCA. S'il s'agit d'installations complexes, se reporter à la section 42 20 00 - Équipement frigorifique industriel.

La présente section portant le numéro 23 23 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15187 - Réseaux frigorifiques - Tubes en cuivre, robinetterie et raccords conne, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 25 00 TRAITEMENT DE L'EAU DES INSTALLATIONS DE CVCA

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
224200
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section précise les matériaux, les matériels, les composants et les produits chimiques nécessaires à la mise en place d'un système complet de traitement de l'eau des installations de CVCA.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 25 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15188 - Traitement de l'eau des installations de CVCA, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23311301 CONDUITS D'AIR MÉTALLIQUES - BASSE PRESSION, JUSQU'A 500 PA
23 31 13.01 CONDUITS D'AIR MÉTALLIQUES - BASSE PRESSION, JUSQU'A 500 PA

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014713 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONCEPTION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
014719 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - EXPLOITATION
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
078400 - PROTECTION COUPE-FEU
230529 - SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA
230594 - ESSAI SOUS PRESSION DES RÉSEAUX AÉRAULIQUES
234100

Notes:

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

La présente section portant le numéro 23 31 14 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15811 - Conduits d'air métalliques à basse pression - Jusqu'à 500 Pa, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23311302 CONDUITS D'AIR MÉTALLIQUES - HAUTE PRESSION, JUSQU'A 2500 PA
23 31 13.02 CONDUITS D'AIR MÉTALLIQUES - HAUTE PRESSION, JUSQU'A 2500 PA

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
230529 - SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA
230594 - ESSAI SOUS PRESSION DES RÉSEAUX AÉRAULIQUES

Notes:

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance en ce qui a trait à la protection de l'environnement.

La présente section portant le numéro 23 31 15 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15812 - Conduits d'air métalliques à haute pression - Jusqu'à 2500 Pa, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 32 48 ATTÉNUATEURS ACOUSTIQUES

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
230593 - ESSAI, RÉGLAGE ET ÉQUILIBRAGE DE RÉSEAUX DE CVCA
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les matériaux/matériels isolants et absorbants ainsi que les critères de performance relatifs à l'insonorisation des systèmes et des installations mécaniques.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 32 48 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15825 - Insonorisation, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 33 00 ACCESSOIRES POUR CONDUITS D'AIR

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013216
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET: La présente section vise les accessoires pour conduits d'air, notamment les manchettes souples, les portes de visite, les déflecteurs et les raccords de diffusion, y compris les matériaux de fabrication et les méthodes d'installation connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la conception, la construction et le contrôle.

La présente section portant le numéro 23 33 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15820 - Accessoires pour conduits d'air, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 33 14 REGISTRES D'ÉQUILIBRAGE

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les registres d'équilibrage destinés aux installations de ventilation mécanique et de conditionnement d'air.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 33 14 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15821 - Registres d'équilibrage, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 33 15 REGISTRES DE RÉGLAGE

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
230943 - DISPOSITIFS PNEUMATIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA
233300 - ACCESSOIRES POUR CONDUITS D'AIR
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les registres de réglage destinés aux installations de ventilation mécanique et de conditionnement d'air, qui ne sont pas prescrits dans la section 23 09 43 - Dispositifs pneumatiques de commande/régulation pour installations de CVCA.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 33 15 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15822 - Registres de réglage, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 33 16 REGISTRES ET CLAPETS COUPE-FEU ET DE FUMÉE

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
233300 - ACCESSOIRES POUR CONDUITS D'AIR
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les registres et les clapets coupe-feu ainsi que les registres de fumée.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 33 16 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15823 - Registres et clapets coupe-feu et de fumée, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 33 46 CONDUITS D'AIR FLEXIBLES

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance en ce qui a trait à la protection de l'environnement.

La présente section portant le numéro 23 33 46 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15813 - Conduits d'air flexibles, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 33 53 REVETEMENTS INTÉRIEURS POUR CONDUITS D'AIR

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
014719 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - EXPLOITATION
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

VALIDATION:  La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le personnel de la direction Bâtiments/SAG/SI/TPSGC.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la conception, la construction, le contrôle et l'exploitation.

La présente section portant le numéro 23 33 53 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15084 - Revêtements intérieurs acoustiques pour conduits d'air, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 34 00 VENTILATEURS POUR INSTALLATIONS DE CVCA

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
230548 - SYSTEMES ET DISPOSITIFS ANTIVIBRATOIRES ET PARASISMIQUES POUR TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA
233300 - ACCESSOIRES POUR CONDUITS D'AIR
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les ventilateurs de type commercial, y compris les moteurs, la quincaillerie et les accessoires connexes.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 34 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15831 - Ventilateurs de type commercial, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 34 24 VENTILATEURS D'USAGE DOMESTIQUE

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise différents types de ventilateurs d'usage domestique, dont les ventilateurs à monter en allège, les ventilateurs à monter à l'extérieur et les ventilateurs d'évacuation à monter au mur et au plafond.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 34 24 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15832 - Ventilateurs d'usage domestique, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 34 25 VENTILATEURS D'EXTRACTION MONOBLOC, DE TYPES MURAL ET DE TOITURE

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les ventilateurs d'extraction de types mural et de toiture.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 34 25 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15833 - Ventilateurs d'extraction monobloc, de types mural et de toiture, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 35 16 SYSTEMES D'ÉVACUATION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 36 00 ÉLÉMENTS TERMINAUX DE RÉSEAUX AÉRAULIQUES

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
233248 - ATTÉNUATEURS ACOUSTIQUES
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les boîtes à volume d'air variable, les boîtes de bypass à volume d'air constant, les boîtes de mélange avec ventilateur ainsi que les boîtes de mélange électroniques.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 36 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15840 - Éléments terminaux de réseaux aérauliques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 37 13 DIFFUSEURS, REGISTRES ET GRILLES

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les grilles et grilles à registre de soufflage, de reprise et d'évacuation d'air, les diffuseurs et les grilles linéaires de types domestique et commercial.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 Coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 08 90 00 - Louvres et évents à lames afin de s'assurer que la section libre de passage de l'air est précisée.

 La présente section portant le numéro 23 37 13 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15852 - Grilles, grilles à registre et diffuseurs, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 37 20 LOUVRES, PRISES D'AIR ET AUTRES ÉVENTS

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
099113 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les procédures administratives, les matériaux, les matériels et les accessoires associés aux louvres, aux prises d'air et aux autres évents intégrés aux systèmes et aux installations mécaniques, ainsi que les méthodes d'installation connexes. Elle vise également les dispositifs de renforcement et de contreventement utilisés pour assurer aux évents, aux prises d'air et aux abat-vent en col de cygne la résistance nécessaire aux surcharges dues au vent, calculée, pour la localité en question, selon les indications du CNB. La présente section ne vise pas les louvres et les évents intégrés à l'enveloppe d'un bâtiment, lesquels font l'objet de la section 08 90 00 - Louvres et évents à lames.

 Les systèmes de ventilation doivent être conçus de manière à satisfaire aux exigences énoncées dans les normes pertinentes de la série MD 15000.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 37 20 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15851 - Louvres, prises d'air et autres évents, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 38 13 HOTTES DE CUISINE - TYPE COMMERCIAL

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 38 17 Hottes et systèmes d'extraction de vapeurs d'acide perchlorique - Inox

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017419
230553
230713 - CALORIFUGES POUR CONDUITS D'AIR
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 23 38 17 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15805 - Perchloric Acid Fume Hood and Exhaust System - Stainless Steel, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les hottes d'extraction de vapeurs d'acide perchlorique en acier inoxydable, les conduits d'air et les méthodes d'essais de performance.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

Ne pas utiliser la présente section lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral. L'utiliser avec précaution dans le cas de travaux exécutés pour le secteur privé. Les prescriptions du devis doivent être fondées sur les Normes et lignes directrices MD 15129, Appendice A, Hottes pour vapeurs d'acide perchlorique. Ce document contient les indications suivantes : « Lorsque des vapeurs chaudes d'acide perchlorique sont en contact avec de nombreux métaux, il survient une réaction produisant des perchlorates de ces métaux. Ce sont des composés cristallins qui peuvent exploser sans trop de provocation. L'acide perchlorique sous forme de vapeurs n'a pas d'effet sur le polychlorure de vinyle (PVC), sur le polypropylène (PP), sur le polyéthylène (PE), sur le téflon (PTFE) et sur un certain nombre d'autres plastiques. Par conséquent, si le réseau d'extraction est en plastique à 100 % et ne comporte pas de cavités où des sels de perchlorate peuvent s'accumuler, il n'y aura pas de conditions dangereuses. Les puits ou les gaines contenant des conduits en plastique doivent être protégés par des extincteurs automatiques. »


23 38 18 Hottes et systèmes d'extraction de vapeurs d'acide perchlorique - Plastique

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 23 38 18 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15806 - Perchloric Acid Fume Hood and Exhaust System - Plastic, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux et les composants des hottes d'extraction de vapeurs d'acide perchlorique en matière plastique et des conduits d'air ainsi que leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

Avec quelques modifications appropriées aux prescriptions visant la solution neutralisante, la présente section pourrait être utilisée dans le cas d'autres installations spécialisées.


23 44 00 FILTRES A AIR DE CVCA

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les filtres et les manomètres connexes destinés à divers types de systèmes et d'installations mécaniques de traitement de l'air.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 44 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15861 - Filtres à air et manomètres connexes, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 51 00 CHEMINÉES, CARNEAUX ET CONDUITS DE FUMÉE

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les matériaux, les matériels, les accessoires et les méthodes d'installation associés aux cheminées, aux carneaux et aux conduits de fumée.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 51 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15551 - Cheminées et carneaux, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 52 00 CHAUDIERES DE CHAUFFAGE

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
230548 - SYSTEMES ET DISPOSITIFS ANTIVIBRATOIRES ET PARASISMIQUES POUR TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les chaudières de chauffage, notamment les chaudières à tubes de fumée, les chaudières en fonte, les chaudières à eau chaude, à serpentin, les chaudières électriques, les chaudières à vapeur, les brûleurs à mazout et à gaz, de même que l'installation et la mise en service de ces appareils.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  Le gouvernement fédéral a mis en application des normes d'efficacité énergétique visant divers produits et appareils énergivores, y compris les appareils de chauffage. Certains gouvernements provinciaux ont également adopté de telles normes et d'autres ont manifesté leur intention d'emboîter le pas. Une fois ces normes en vigueur dans les différents territoires de compétence, la vente d'appareils qui ne répondront pas aux exigences en matière de consommation d'énergie y sera interdite.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 52 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15510 - Chaudières monobloc, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 54 13 GÉNÉRATEURS-PULSEURS D'AIR CHAUD A RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les matériaux, les matériels et les composants associés aux générateurs-pulseurs d'air chaud à résistance électrique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  Le gouvernement fédéral a mis en application des normes d'efficacité énergétique visant divers produits et appareils énergivores, y compris les appareils de chauffage. Certains gouvernements provinciaux ont également adopté de telles normes et d'autres ont manifesté leur intention d'emboîter le pas. Une fois ces normes en vigueur dans les différents territoires de compétence, la vente d'appareils qui ne répondront pas aux exigences en matière de consommation d'énergie y sera interdite.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 A l'élaboration de la présente section, on présume que l'emplacement, la puissance nominale en kW et en HP, la tension et le nombre de phases, ainsi que le débit d'air en m³ /s des appareils seront indiqués sur les dessins.

 Les données concernant les générateurs-pulseurs d'air chaud électriques ont été tirées de la norme CSA C22.2 no. 46.

 La présente section portant le numéro 23 54 13 est conforme à la classification du nouveau Masterformat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15532 - Générateurs-pulseurs d'air chaud, électriques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 54 16 GÉNÉRATEURS-PULSEURS D'AIR CHAUD, A COMBUSTIBLE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
238413 - HUMIDIFICATEURS
235100 - CHEMINÉES, CARNEAUX ET CONDUITS DE FUMÉE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 55 01 BATTERIES DE RÉCHAUFFAGE POUR INSTALLATION EN CONDUIT D'AIR

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
060500

Notes:

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

A l'élaboration de la présente section on présume que les quantités, la puissance, la tension, le nombre de phases, le nombre d'étages, les dimensions, les dispositifs de commande/régulation incorporés, l'emplacement des bornes, les débits d'air, la méthode de montage et les types de batteries de réchauffage pour installation en conduit d'air seront indiqués sur les dessins.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section portant le numéro 23 55 01 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15824 - Batteries de réchauffage pour installation en conduit d'air, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23561301 Capteurs solaires plans
23 56 13.01 Capteurs solaires plans

Date: 2000/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 23 56 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13610 - Capteurs solaires plans, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le personnel de la Direction des bâtiments des SAG/SI/TPSGC.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

La présente section, rédigée par le gouvernement fédéral, n'a pas été revue par le secteur privé.


23 57 00 ÉCHANGEURS DE CHALEUR POUR INSTALLATIONS DE CVCA

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013216
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériaux, le matériel ainsi que les méthodes d'installation associés aux échangeurs de chaleur et au matériel accessoire.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

La présente section portant le numéro 23 57 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15710 - Échangeurs de chaleur, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 64 13 GROUPES REFROIDISSEURS D'EAU A ABSORPTION

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 64 16 GROUPES REFROIDISSEURS D'EAU A COMPRESSEUR CENTRIFUGE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 64 19 GROUPES REFROIDISSEURS D'EAU A COMPRESSEUR ALTERNATIF

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-IC, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 64 26 GROUPES REFROIDISSEURS D'EAU A COMPRESSEUR A VIS

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-IC, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 65 10 CONDENSEURS, REFROIDISSEURS ET TOURS DE REFROIDISSEMENT

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
232123 - POMPES POUR RÉSEAUX HYDRONIQUES
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les matériaux, les matériels, les composants, ainsi que les méthodes d'installation et d'essai associés à des appareils frigorifiques tels que des tours de refroidissement, des refroidisseurs à circuit fermé et des condenseurs évaporatifs.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 65 10 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15661 - Condenseurs évaporatifs/Refroidisseurs à circuit fermé/Tours de refroidissement, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 65 16 TOURS DE REFROIDISSEMENT A TIRAGE NATUREL

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-IC, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 72 00 SYSTEMES DE RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE AIR-AIR

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
233300 - ACCESSOIRES POUR CONDUITS D'AIR
260501
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les matériaux, les matériels, les composants et les méthodes d'installation associés aux systèmes de récupération d'énergie air-air.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementales.

 La présente section portant le numéro 23 72 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15781 - Récupérateurs de chaleur, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 73 10 TRAITEMENT DE L'AIR - ENSEMBLES DE BLOCS AUTONOMES

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
233400 - VENTILATEURS POUR INSTALLATIONS DE CVCA
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
210716 - CALORIFUGES POUR MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
233315 - REGISTRES DE RÉGLAGE
234400 - FILTRES A AIR DE CVCA
233300 - ACCESSOIRES POUR CONDUITS D'AIR
230548 - SYSTEMES ET DISPOSITIFS ANTIVIBRATOIRES ET PARASISMIQUES POUR TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 73 11 TRAITEMENT DE L'AIR - APPAREILS MONOBLOC

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
230548 - SYSTEMES ET DISPOSITIFS ANTIVIBRATOIRES ET PARASISMIQUES POUR TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA
234400 - FILTRES A AIR DE CVCA
233315 - REGISTRES DE RÉGLAGE
238413 - HUMIDIFICATEURS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section ne vise pas les ensembles de blocs autonomes de traitement de l'air, lesquels font l'objet de la section 23 73 10 - Traitement de l'air - Ensemble de blocs autonomes.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-IC, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


23 74 00 GROUPES DE CONDITIONNEMENT D'AIR POUR MONTAGE A L'EXTÉRIEUR

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013216
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
028101 - MATIERES DANGEREUSES
230802 - NETTOYAGE ET MISE EN ROUTE DES RÉSEAUX DE TUYAUTERIE D'INSTALLATIONS MÉCANIQUES

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériaux, le matériel et les méthodes d'installation associés aux groupes de conditionnement d'air en toiture, autonomes, du type multizone et unizone, et pourvus soit d'un brûleur à gaz, d'une batterie de chauffage électrique, d'une batterie de chauffage à eau chaude ou d'un bloc de refroidissement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

La présente section portant le numéro 23 74 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15732 - Groupes de conditionnement d'air en toiture, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 81 23 Systèmes de conditionnement d'air pour salles d'ordinateur(s)

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 23 81 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15731 - Systèmes de conditionnement d'air pour salles d'ordinateur(s), selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les systèmes de conditionnement d'air pour salles d'ordinateur(s), y compris les éléments constituants tels que les ventilateurs, les compresseurs, les batteries de chauffage, de refroidissement et de réchauffage, les filtres et les condenseurs, de même que les plenums de distribution, l'habillage, la tuyauterie, la robinetterie, les raccords, les accessoires ainsi que les méthodes d'installation connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Comme les frigorigènes à base de CFC ont été associés au phénomène d'appauvrissement de la couche d'ozone, il faudrait éviter de prescrire des appareils fonctionnant avec ce type de fluide, mais leur préférer des appareils fonctionnant avec des frigorigènes à base de HCFC qui ont des effets moins néfastes sur l'environnement. S'assurer que le fluide frigorigène utilisé n'est pas un CFC inscrit sur la liste paraissant dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LPCE). Environnement Canada a publié des informations détaillées sur les frigorigènes de remplacement approuvés.


23 81 40 Pompes à chaleur à air et à eau

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
232300 - RÉSEAUX FRIGORIFIQUES - TUYAUTERIE

Notes:

La présente section portant le numéro 23 81 40 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15740 - Pompes à chaleur, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les modalités administratives, les méthodes d'installation ainsi que les matériaux, le matériel et les accessoires associés aux pompes à chaleur utilisant l'eau ou l'air comme sources thermiques.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Comme les frigorigènes à base de CFC ont été associés au phénomène d'appauvrissement de la couche d'ozone, il faudrait éviter de prescrire des appareils fonctionnant avec ce type de fluide, mais leur préférer des appareils fonctionnant avec des frigorigènes à base de HCFC qui ont des effets moins néfastes sur l'environnement. S'assurer que le fluide frigorigène utilisé n'est pas un CFC inscrit sur la liste paraissant dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LPCE). Environnement Canada a publié des informations détaillées sur les frigorigènes de remplacement approuvés.

Si la présente section ne comporte pas de prescriptions relatives à la tuyauterie de refroidissement, se reporter à la section 23 23 00 - Réseaux frigorifiques - Tubes en cuivre, robinetterie et raccords connexes.


23 82 19 VENTILO-CONVECTEURS

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
230933 - DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les matériaux, les matériels et les méthodes d'installation associés aux ventilo-convecteurs.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  Le gouvernement fédéral a mis en application des normes d'efficacité énergétique visant divers produits et appareils énergivores, y compris les appareils de chauffage. Certains gouvernements provinciaux ont également adopté de telles normes et d'autres ont manifesté leur intention d'emboîter le pas. Une fois ces normes en vigueur dans les différents territoires de compétence, la vente d'appareils qui ne répondront pas aux exigences en matière de consommation d'énergie y sera interdite.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 A l'élaboration de la présente section, on présume que la tension, le nombre de phases, la puissance en kW et l'emplacement des appareils sont indiqués sur les dessins.

 Les données concernant les ventilo-convecteurs ont été tirées de la norme CSA C22.2 no. 46.

 La présente section portant le numéro 23 82 19 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15701 - Échangeurs-pulseurs d'air chaud - Type console, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 82 20 ÉCHANGEURS-PULSEURS D'AIR CHAUD

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
230933 - DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA
260501

Notes:

La présente section portant le numéro 23 82 20 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15702 - Échangeurs-pulseurs d'air chaud, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les échangeurs-pulseurs d'air chaud électriques, à monter au mur et au plafond.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

A l'élaboration de la présente section, on présume que la tension, le nombre de phases, la puissance, la vitesse de fonctionnement (une ou deux), le nombre, l'emplacement et les caractéristiques de montage (en saillie ou encastré) des appareils, ainsi que les caractéristiques et l'emplacement des dispositifs de commande/régulation seront indiqués sur les dessins.

Les données concernant les échangeurs-pulseurs d'air chaud ont été tirées de la norme CSA C22.2 n° 46.


23 82 21 APPAREILS DE CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT, A RÉGULATION INCRÉMENTALE

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013216
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES
230933 - DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Notes:

OBJET: La présente section vise les appareils électriques de chauffage/refroidissement, à régulation incrémentale, ainsi que les accessoires et les méthodes d'installation connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle

A l'élaboration de la présente section, on présume que la tension du système, la puissance en watts, le nombre de phases, le type et l'emplacement des appareils ainsi que, sous forme de tableau, la consommation nominale en kW pour le chauffage et le refroidissement et le débit d'air en m³ /s seront indiqués sur les dessins. La présente section vise les appareils électriques autonomes combinés de chauffage et de climatisation installés « à travers un mur » et n'exigeant qu'un raccordement électrique.

La présente section portant le numéro 23 82 21 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15703 - Appareils de chauffage/refroidissement, à régulation incrémentale, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 82 23 Unités de ventilation

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 23 82 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15767 - Ventilo-convecteurs, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les ventilo-convecteurs autonomes et les ventilo-convecteurs montés en traversée de mur, ainsi que les méthodes d'installation connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Si la présente section sert à prescrire de nouveaux ventilo-convecteurs destinés à remplacer des ventilo-convecteurs existants, s'assurer qu'elle contient également des prescriptions concernant la réutilisation, le recyclage et la remise à neuf de ces derniers.


23823301 Convecteurs - Type résidentiel
23 82 33.01 Convecteurs - Type résidentiel

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
230933 - DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 23 82 34 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15763 - Plinthes chauffantes - Type résidentiel, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les plinthes chauffantes pour maisons d'habitation ainsi que les dispositifs de commande/régulation et les méthodes d'installation connexes. A l'élaboration de la section, on présume que seront indiqués sur les dessins le nombre de plinthes requises, la tension, la puissance et la longueur des appareils ainsi que les caractéristiques de leurs dispositifs de commande/régulation comme les thermostats et les relais. Pour rédiger la présente section, on s'est inspiré de la norme CSA C22.2 n° 46.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Si la présente section sert à prescrire de nouvelles plinthes chauffantes destinées à remplacer des plinthes existantes, s'assurer qu'elle contient également des prescriptions concernant la réutilisation, le recyclage et la remise à neuf de ces dernières.


23823302 Convecteurs - Type commercial
23 82 33.02 Convecteurs - Type commercial

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
230933 - DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 23 82 35 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15764 - Plinthes chauffantes - Type commercial, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les plinthes chauffantes de type commercial ainsi que les dispositifs de commande/régulation et les méthodes d'installation connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Si la présente section sert à prescrire de nouvelles plinthes chauffantes destinées à remplacer des plinthes existantes, s'assurer qu'elle contient également des prescriptions concernant la réutilisation, le recyclage et la remise à neuf de ces dernières.

A l'élaboration de la section, on présume que le nombre de plinthes requises, la tension, la puissance et la longueur des appareils ainsi que les caractéristiques de leurs dispositifs de commande/régulation comme les thermostats et les relais seront indiqués sur les dessins.

Les données concernant les aérothermes ont été tirées de la norme CSA C22.2 n° 46.


23823303 CONVECTEURS SOUSHABILLAGE
23 82 33.03 CONVECTEURS SOUSHABILLAGE

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
230933 - DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les convecteurs sous habillage, ainsi que leurs dispositifs de commande/régulation et les méthodes d'installation connexes. A l'élaboration de la section, on présume que le nombre de convecteurs, la disposition, la tension et la puissance de ces appareils ainsi que le type de montage (en saillie/encastré/semi-encastré/au sol) seront indiqués sur les dessins. Les donnés concernant les convecteurs sous habillage ont été tirées de la norme CSA C22.2 no. 46.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 82 37 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15769 - Convecteurs sous habillage, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 82 36 RADIATEURS A TUBES AILETÉS

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les plinthes chauffantes et autres radiateurs à tubes ailetés, de même que les convecteurs sous habillage, ainsi que les méthodes d'installation connexes.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 82 36 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15762 - Convecteurs et radiateurs à tubes ailetés, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 82 39 AÉROTHERMES

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

La présente section portant le numéro 23 82 39 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15765 - Aérothermes, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les aérothermes sous habillage, à soufflage horizontal, à soufflage vertical et à bouche de soufflage tournante, ainsi que les méthodes d'installation connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Si la présente section sert à prescrire de nouveaux aérothermes destinés à remplacer des aérothermes existants, s'assurer qu'elle contient également des prescriptions concernant la réutilisation, le recyclage et la remise à neuf de ces derniers.


23823901 AÉROTHERMES ÉLECTRIQUES
23 82 39.01 AÉROTHERMES ÉLECTRIQUES

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
230933 - DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA

Notes:

La présente section portant le numéro 23 82 40 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15766 - Unit Heaters - Electric, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les aérothermes électriques ainsi que les dispositifs de commande/régulation et les méthodes d'installation connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Si la présente section sert à prescrire de nouveaux aérothermes destinés à remplacer des aérothermes existants, s'assurer qu'elle contient également des prescriptions concernant la réutilisation, le recyclage et la remise à neuf de ces derniers.

A l'élaboration de la présente section, on présume que le nombre d'appareils nécessaires, leur tension, leur puissance, leur débit en m³ /s, le nombre de relais, de thermostats et de dispositifs de commande/régulation et leurs caractéristiques, ainsi que les détails de montage seront indiqués sur les dessins.

Les données concernant les aérothermes ont été tirées de la norme CSA C22.2 n° 46.


23823902 CHAUFFE-LIQUIDES
23 82 39.02 CHAUFFE-LIQUIDES

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les appareils de chauffage par immersion, ou thermoplongeurs, de types commercial, industriel et domestique, ainsi que les méthodes d'installation connexes.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 A l'élaboration de la présente section, ou présume que la puissance, la tension et le nombre de phases des différents appareils seront indiquées sur les dessins.

 Les données concernant les chauffe-liquides ont été tirées de la norme CSA C22.2 no.110.

 La présente section portant le numéro 23 82 50 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15706 - Chauffe-liquides, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 83 00 RADIATEURS DE CHAUFFAGE

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les radiateurs de chauffage infrarouges à circuit de combustion étanche (à ventouse), à condensation, sans condensation, à tirage forcé, à tirage naturel, raccordés et non raccordés à un conduit d'évacuation, à haute intensité, à faible intensité, et conçus pour être alimentés en gaz naturel ou en gaz propane.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section portant le numéro 23 83 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15761 - Radiateurs de chauffage au gaz, à infrarouge, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23830001 Radiateurs de chauffage électriques, à infrarouge
23 83 00.01 Radiateurs de chauffage électriques, à infrarouge

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
230933 - DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 23 83 35 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15768 - Radiateurs de chauffage électriques à infrarouge, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les radiateurs de chauffage électriques à infrarouge ainsi que les dispositifs de commande/régulation et les méthodes d'installation connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

A l'élaboration de la présente section, on présume que les précisions concernant le type de radiateurs à infrarouge utilisés, ainsi que la disposition, la hauteur de montage, l'encombrement et la tension nominale de ces derniers seront indiqués sur les dessins.

Les données concernant les radiateurs ont été tirées de la norme CSA C22.2 n° 46.


23 83 13 CABLES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS POUR SYSTEMES DE CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
260501
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les câbles chauffants utilisés comme mode de chauffage par rayonnement, ainsi que les méthodes d'installation et d'essai connexes.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 A l'élaboration de la présente section, on présume que la tension d'alimentation, le nombre de phases et la longueur des câbles seront indiqués sur les dessins.

 Les données concernant les câbles chauffants ont été tirées de la norme CSA C22.2 no. 130.2.

 Afin d'éviter que des fissures ne se produisent dans la couche d'enduit en raison de sa faible épaisseur, prescrire, à la section 09 23 00 - Enduits de plâtre, l'application d'une couche d'enduit d'accrochage de 13 mm d'épaisseur. La vermiculite et autres isolants de même nature ne sont pas acceptables.

 La présente section portant le numéro 23 83 13 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15704 - Câbles chauffants - Chauffage par rayonnement, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23831301 CABLES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS POUR SYSTEMES DE FONTE DE NEIGE
23 83 13.01 CABLES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS POUR SYSTEMES DE FONTE DE NEIGE

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
238314
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
230933 - DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les câbles chauffants utilisés pour fondre la neige, ainsi que les accessoires, les thermostats, les détecteurs et les méthodes d'installation connexes.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 A l'élaboration de la présente section, on présume que seront indiqués sur les dessins la tension du réseau, la puissance calorifique en watts, la longueur des câbles chauffants, la grosseur et la longueur des conducteurs froids (liaison câbles chauffants - alimentation), la disposition générale des câbles (espacement et tracé) et l'emplacement des boîtes de jonction.

 Les données concernant les câbles chauffants ont été tirées de la norme CAN/CSA C22.2 n° 130 - [F03]

 La présente section portant le numéro 23 83 14 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15771 - Câbles chauffants pour fondre la neige, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23831302 CABLES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS POUR PLANCHERS CHAUFFANTS
23 83 13.02 CABLES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS POUR PLANCHERS CHAUFFANTS

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
230933 - DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA
262910 - DÉMARREURS JUSQU'A 600V
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les câbles électriques chauffants pour planchers chauffants, ainsi que les accessoires, les dispositifs de commande/régulation et les méthodes d'installation connexes.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementales.

 A l'élaboration de la présente section, on présume que seront indiqués sur les dessins la tension d'alimentation du système, la puissance calorifique en watts, la longueur des câbles chauffants, la grosseur et la longueur des câbles froids (liaison câbles chauffants - alimentation) et la disposition générale des câbles (espacement et tracé).

 Pour rédiger la présente section, on s'est inspiré de la norme CAN/CSA C22.2 n° 130.1.

 La présente section portant le numéro 23 83 15 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 15772 - Câbles chauffants pour planchers chauffants, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


23 84 13 HUMIDIFICATEURS

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013216
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
233113

Notes:

OBJET:  La présente section vise les matériaux, les matériels et les méthodes d'installation associés aux humidificateurs à injection de vapeur, humidificateurs à pulvérisation, humidificateurs à tambour, montés en plenum, humidificateurs à tampon, montés en conduit ou en plenum, humidificateurs générateurs de vapeur monoblocs, à électrodes, humidificateurs générateurs de vapeur monoblocs à gaz, ainsi qu'aux accessoires connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

 La présente section portant le numéro 23 84 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15751 - Humidificateurs, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


25 01 11 SGE - DÉMARRAGE, VÉRIFICATION ET MISE EN SERVICE

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
017900 - DÉMONSTRATION ET FORMATION
250501 - SGE - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Notes:

La présente section portant le numéro 25 01 11 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13832 - EMCS: Start-up and Check-out, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences qui s'appliquent au démarrage, à la vérification et aux essais de réception des systèmes de gestion de l'énergie (SGE) des bâtiments et visant à assurer que ces systèmes sont conformes aux critères de calcul et aux prescriptions du devis.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est de l'application des principes de développement durable à la construction et au contrôle, coordonner les exigences de la présente section avec celles de la section 25 05 01 - SGE -Prescriptions générales.


25 01 12 SGE - FORMATION

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
250501 - SGE - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Notes:

La présente section portant le numéro 25 01 12 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13835 - SGE - Formation, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences qui s'appliquent au programme de formation sur le SGE, au matériel didactique et aux instructeurs qui donneront cette formation.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est de l'application des principes de développement durable à la construction et au contrôle, coordonner les exigences de la présente section avec celles de la section 25 05 01 - SGE -Prescriptions générales.


25 05 01 SGE - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017419
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS
250502 - SGE - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE ET PROCESSUS D'EXAMEN
250554 - SGE - IDENTIFICATION DU MATÉRIEL
259001 - SGE - EXIGENCES PARTICULIERES AU SITE ET SÉQUENCES DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences générales qui s'appliquent aux systèmes de gestion de l'énergie (SGE) du bâtiment, et qui sont communes aux sections du DDN portant sur les SGE.

DÉVELOPPEMENT DURABLE :  La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section portant le numéro 25 05 01 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13830 - SGE - Prescriptions générales, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


25 05 02 SGE - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE ET PROCESSUS D'EXAMEN

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
250501 - SGE - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
250111 - SGE - DÉMARRAGE, VÉRIFICATION ET MISE EN SERVICE

Notes:

La présente section portant le numéro 25 05 02 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13831 - SGE - Documents et échantillons à soumettre et processus d'examen, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences applicables aux dessins d'atelier préliminaires, et détaillés, ainsi qu'à leur examen. Elle précise également les exigences qui s'appliquent à l'examen des documents de définition préliminaire et à la réunion connexe.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est de l'application des principes de développement durable à la construction et au contrôle, coordonner les exigences de la présente section avec celles de la section 25 05 01 - SGE -Prescriptions générales.


25 05 03 SGE - DOSSIER DE PROJET

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
250501 - SGE - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
250502 - SGE - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE ET PROCESSUS D'EXAMEN
250111 - SGE - DÉMARRAGE, VÉRIFICATION ET MISE EN SERVICE

Notes:

La présente section portant le numéro 25 05 03 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13834 - SGE - Dossier de projet, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences qui s'appliquent au schéma définitif de commande/régulation et au manuel d'exploitation et d'entretien du système de gestion de l'énergie (SGE).

Si le devis de projet comprend la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux, s'assurer qu'il y a concordance entre les exigences d'exploitation et d'entretien prescrites dans la présente section et celles prescrites à la section 01 78 00, afin d'éviter les chevauchements et les conflits.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est de l'application des principes de développement durable à la construction et au contrôle, coordonner les exigences de la présente section avec celles de la section 25 05 01 - SGE -Prescriptions générales.


25 05 54 SGE - IDENTIFICATION DU MATÉRIEL

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
250501 - SGE - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
050501

Notes:

La présente section portant le numéro 25 05 54 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13836 - SGE - Identification du matériel, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences qui s'appliquent à l'identification des capteurs, du câblage, des canalisations, des conduits et des autres équipements et dispositifs du système de gestion de l'énergie (SGE), ainsi qu'aux matériaux, aux couleurs et à la taille des lettres des plaques d'identification.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est de l'application des principes de développement durable à la construction et au contrôle, coordonner les exigences de la présente section avec celles de la section 25 05 01 - SGE -Prescriptions générales.


25 08 20 SGE - Garantie et maintenance

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
250501 - SGE - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
050501

Notes:

La présente section portant le numéro 25 08 20 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13833 - SGE - Garantie et maintenance, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise entre autres les exigences qui s'appliquent à la garantie, ainsi qu'aux travaux effectués durant la garantie et les contrats de maintenance.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est de l'application des principes de développement durable à la construction et au contrôle, coordonner les exigences de la présente section avec celles de la section 25 05 01 - SGE -Prescriptions générales.


25 10 01 SGE - RÉSEAUX LOCAUX (LAN)

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

250501 - SGE - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences relatives aux réseaux locaux (LAN, pour Local Area Network) des systèmes de gestion de l'énergie (SGE) des bâtiments.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences de développement durable applicables à la construction et au contrôle qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale, coordonner les exigences de la présente section avec celles de la section 25 05 01 - SGE - Prescriptions générales.

La présente section portant le numéro 25 10 01 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13840 - SGE - Réseaux locaux (RL), selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


25 10 02 SGE - POSTES DE TRAVAIL

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

250501 - SGE - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
250502 - SGE - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE ET PROCESSUS D'EXAMEN
250503 - SGE - DOSSIER DE PROJET
253001 - SGE - CONTROLEURS DE BATIMENTS
259001 - SGE - EXIGENCES PARTICULIERES AU SITE ET SÉQUENCES DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences relatives au matériel et aux logiciels des postes de travail du système de gestion de l'énergie (SGE) d'un bâtiment, y compris les postes de travail primaires, secondaires, portatifs et distants.

Pour ce qui est des exigences de développement durable applicables à la construction et au contrôle qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale, coordonner les exigences de la présente section avec celles de la section 25 05 01 - SGE - Prescriptions générales.

La présente section portant le numéro 25 10 02 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13841 - SGE - Postes de travail, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


25 30 01 SGE - CONTROLEURS DE BATIMENTS

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

250501 - SGE - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
250502 - SGE - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE ET PROCESSUS D'EXAMEN
250503 - SGE - DOSSIER DE PROJET
253002 - SGE - INSTRUMENTATION LOCALE
259001 - SGE - EXIGENCES PARTICULIERES AU SITE ET SÉQUENCES DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section vise les contrôleurs de bâtiments et constitue le document de référence en ce qui a trait à tous les contrôleurs d'automation, y compris les unités de commande principales (UCP), les unités de commande locales (UCL), les unités de commande d'équipement (UCE) et les unités de commande terminales (UCT).

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est de l'application des principes de développement durable à la construction et au contrôle, coordonner les exigences de la présente section avec celles de la section 25 05 01 - SGE - Prescriptions générales.

La présente section portant le numéro 25 30 01 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13842 - SGE - Famille des contrôleurs de bâtiments, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


25 30 02 SGE - INSTRUMENTATION LOCALE

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

017300 - EXÉCUTION DES TRAVAUX
078400 - PROTECTION COUPE-FEU
230943 - DISPOSITIFS PNEUMATIQUES DE COMMANDE/RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA
233315 - REGISTRES DE RÉGLAGE
250111 - SGE - DÉMARRAGE, VÉRIFICATION ET MISE EN SERVICE
250501 - SGE - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
250502 - SGE - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE ET PROCESSUS D'EXAMEN
250554 - SGE - IDENTIFICATION DU MATÉRIEL
259001 - SGE - EXIGENCES PARTICULIERES AU SITE ET SÉQUENCES DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES
260501
262710 - SYSTEME DE CABLAGE MODULAIRE
262726 - DISPOSITIFS DE CABLAGE
050501

Notes:

OBJET: La présente section vise les transmetteurs, les capteurs, les dispositifs de commande/régulation, les compteurs et les appareils de mesure, les contacteurs, les transducteurs, les positionneurs de registre, les positionneurs de vanne, les transformateurs de courant basse tension et toute autre instrumentation analogue faisant partie du système de gestion de l'énergie (SGE).

Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 25 05 01 - SGE - Prescriptions générales.

La présente section portant le numéro 25 30 02 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13844 - SGE - Instrumentation locale, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


25 90 01 SGE - EXIGENCES PARTICULIERES AU SITE ET SÉQUENCES DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences particulières au site ainsi que les séquences de fonctionnement des systèmes. Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour TPSGC, se reporter au document MD13800, Systèmes de gestion et de contrôle de l'énergie (SGE), Manuel de conception, afin de connaître les détails de présentation de l'information.

Pour ce qui est des exigences de développement durable applicables à la construction et au contrôle qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale, coordonner les exigences de la présente section avec celles de la section 25 05 01 - SGE - Prescriptions générales.

La présente section portant le numéro 25 90 01 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13846 - SGE - Exigences particulières au site et séquences de fonctionnement de, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


26 05 00 ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
013216
132160
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
262903 - DISPOSITIFS DE COMMANDE
260532 - BOITES DE SORTIE, DE DÉRIVATION ET ACCESSOIRES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
099123 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS INTÉRIEURS

Notes:

OBJET: La présente section définit les exigences générales concernant les résultats des travaux de nature électrique. Elle peut également être utilisée pour des projets concernant les communications ou la sécurité et la protection électroniques, dans lesquels cas le numéro et le titre devront être changés pour 27 05 01 - Communications - Exigences générales concernant les résultats des travaux ou 28 05 01 - Sécurité et protection électroniques - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

La présente section portant le numéro 26 05 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormatTM 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 16010 - Électricité - Prescriptions générales, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormatTM) 1995.


26 05 14 CABLES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET CONDUCTEURS AÉRIENS (1001 V)

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Notes:


26 05 20 CONNECTEURS POUR CABLES ET BOITES 0-1000 V

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

017419

Notes:

La présente section portant le numéro 26 05 20 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16151 - Wire And Box Connectors 0-1000 V, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les connecteurs pour câbles et boîtes, les matériaux et les matériels connexes, ainsi que leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26 05 21 FILS ET CABLES (0 - 1000 V)

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
337173
260536 - CHEMINS DE CABLES POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
260520 - CONNECTEURS POUR CABLES ET BOITES 0-1000 V
260534 - CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS DE CONDUITS

Notes:

OBJET: La présente section vise les conducteurs en cuivre, les conducteurs en alliage ACM et les conducteurs en aluminium conçus pour des tensions nominales de 0 à 1000 volts, ainsi que les gaines et les isolants électriques les plus courants. La présente section ne vise pas les câbles ayant un degré de résistance au feu conforme à la norme ULC S139 et à la norme CSA C83, les câbles marins ni les câbles utilisés dans les endroits dangereux, dans les mines, en instrumentation, en communications et dans les sytèmes d'alarme-incendie.

Les câbles en aluminium sont plus souvent recyclés et réutilisés/réemployés que les câbles en cuivre. Les projets comportant une quantité importante de câbles en aluminium nouveaux ou en surplus devraient comprendre des notes au rédacteur spécifiques pour encourager le recyclage. Dans les bâtiments rénovés, on trouve souvent des câbles en surplus, ce qui suppose un effort particulier pour les enlever et les recycler. Cette mesure peut également permettre d'enlever en même temps beaucoup d'isolants électriques potentiellement toxiques.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, se reporter aux lignes directrices du ministère intéressé quant au choix du matériau pour les conducteurs des circuits de dérivation.


26 05 22 CONNECTEURS ET TERMINAISONS DE CABLES

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
260533 - Boîtes, canalisations et caniveaux pour installations électriques

Notes:

La présente section portant le numéro 26 05 22 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16153 - Connecteurs et terminaisons de câbles, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


26 05 27 MISE A LA TERRE DU PRIMAIRE

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

Au moment de déterminer le type de mise à la terre approprié à une installation donnée, il faut tenir compte de plusieurs facteurs dont la nature du sol.

Les données concernant le matériel de mise à la terre et de mise à la masse ont été tirées de la norme CSA C22.2 numéro 41.


26 05 28 MISE A LA TERRE DU SECONDAIRE

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

017419
260501

Notes:

La présente section portant le numéro 26 05 28 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16062 - Grounding - Secondary, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

S'assurer de la bonne conductivité électrique de la conduite d'eau souterraine lorsque celle-ci doit servir d'électrode de mise à la terre.

Matériel de mise à la terre, selon la norme CSA C22.2, n° 41.


26 05 29 Supports et suspensions pour installations électriques

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

017419
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS

Notes:

La présente section portant le numéro 26 05 29 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16071 - Attaches et supports, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les supports profilés en U pour montage en saillie, pour montage suspendu ou pour encastrement en murs ou plafonds en béton.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26 05 31 ARMOIRES ET BOITES DE JONCTION, DE TIRAGE ET DE RÉPARTITION

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Notes:

A l'élaboration de la présente section, on présume que la tension, le nombre de phases et de fils, l'intensité admissible, la grosseur des fils et le type de boîte ou d'auget de répartition seront indiqués sur les dessins.

A l'élaboration de la présente section, on présume que le type et les dimensions de l'armoire et le nombre de bornes seront aussi indiqués.

Indiquer les dimensions des boîtes principales de jonction et de tirage, et préciser si celles-ci sont montées d'affleurement ou en saillie.

Les données concernant les boîtes de répartition sont tirées de la norme CSA C22.2 numéro 76.

Les données concernant les boîtes de coupe-circuit, de jonction et de tirage sont tirées de la norme CSA C22.2 numéro 40.


26 05 32 BOITES DE SORTIE, DE DÉRIVATION ET ACCESSOIRES

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

N'utiliser la présente section que pour prescrire des boîtes à installer dans des endroits non dangereux. Pour les autres cas, se reporter au Code canadien de l'électricité.

Les données concernant les boîtes de sortie, les boîtes de dérivation et les accessoires sont tirées de la norme CSA C22.2 numéro 18.


26 05 33 Boîtes, canalisations et caniveaux pour installations électriques

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 26 05 33 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16152 - Boîtes de jonction et de dérivation pour câbles, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les boîtes de jonction et de dérivation pour câbles, ainsi que leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26053301 CANALISATIONS EN SAILLIE/D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE
26 05 33.01 CANALISATIONS EN SAILLIE/D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
262719 - Éléments à sorties multiples

Notes:


26 05 34 CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS DE CONDUITS

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les conduits, les fixations et les raccords rigides et flexibles, ainsi que les méthodes d'installation connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


26 05 36 CHEMINS DE CABLES POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

OBJET: La présente section vise les chemins de câbles en métal et en fibres de verre ainsi que les accessoires et la méthode d'installation connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section portant le numéro 26 05 36 est conforme à la classification du nouveau MasterFormatTM 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 16135 - Chemins de câbles, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormatTM) 1995.


26 05 37 GOULOTTES GUIDE-FILS ET CANIVEAUX AUXILIAIRES

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 26 05 37 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16136 - Goulottes guide-fils et caniveaux auxiliaires, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les goulottes guide-fils, les caniveaux auxiliaires, les raccords et les accessoires connexes, et leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26 05 38 CANIVEAUX ET ACCESSOIRES DE PLANCHER MÉTALLIQUE CELLULAIRE

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 26 05 38 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16137 - Caniveaux et accessoires de plancher métallique cellulaire, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les caniveaux de planchers métalliques cellulaires, les raccords et les accessoires connexes et leur méthode d'installation. S'assurer que l'emplacement des prises pour les systèmes desservis par les caniveaux de même que l'emplacement des coudes, des raccords en T, des boîtes cruciformes et des boîtes d'accès sont indiqués sur les dessins. S'assurer également qu'il y a concordance avec la Division 5.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26 05 39 Canalisations sous plancher pour installations électriques

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
260532 - BOITES DE SORTIE, DE DÉRIVATION ET ACCESSOIRES
096519 - REVETEMENTS DE SOL SOUPLES EN CARREAUX
096800 - Revêtements de tapis-moquette

Notes:

La présente section portant le numéro 26 05 39 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16113 - Système de canalisations sous plancher, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise uniquement les systèmes de canalisations à un seul niveau, noyées, sous plancher.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

Il existe divers types de canalisations, par exemple à un niveau, montées d'affleurement, à deux niveaux, en caniveaux et alvéolaires.

Un système de canalisations sous plancher peut généralement comprendre trois réseaux de canalisations, soit les réseaux d'alimentation électrique, d'interphone et de téléphone.


26054301 POSE DE CABLES EN TRANCHÉE ET EN CONDUITS
26 05 43.01 POSE DE CABLES EN TRANCHÉE ET EN CONDUITS

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
312333
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 26 05 44 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16051 - Pose de câbles en tranchée et en conduits, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise l'installation de câbles par enfouissement direct et par pose en canalisations, l'installation de moyens de protection et de bornes de repérage, et les essais de réception.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Les produits chimiques de préservation servent à donner au bois une plus grande durabilité. La plupart des produits chimiques enregistrés auprès d'Agriculture Canada dans la catégorie des produits de préservation sont répertoriés comme pesticides très toxiques et potentiellement dangereux. Même si la puissance des différents produits employés pour la préservation chimique peut varier, tous sont des poisons à divers degrés et, si on ne les utilise pas correctement, ils peuvent être dangereux pour la santé humaine et pour les autres formes de vie.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Les éléments en bois traité, particulièrement ceux traités sous pression à l'aide de produits de préservation à base d'eau, présentent moins de danger pour l'environnement que les produits de préservation chimiques eux-mêmes, avant leur application.

Prescrire la pose des câbles par enfouissement direct uniquement dans les zones inoccupées et les banlieues, là où les câbles passent loin des chaussées et des trottoirs. Indiquer les détails de la tranchée, l'espacement des câbles et leur profondeur d'enfouissement.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Transports Canada (TC), consulter les dessins standard et les normes de ce ministère quant aux détails d'installation et profondeurs d'enfouissement des câbles.


26 05 80 MOTEURS FRACTIONNAIRES (PUISSANCE INFÉRIEURE A 1 HP)

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
017411 - NETTOYAGE

Notes:

 A l'élaboration de la présente section, on présume qu'une nomenclature des caractéristiques des moteurs et des commandes sera incorporée aux dessins.

 La présente section portant le numéro 26 05 80 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 16221 - Moteurs de moins d'un horsepower, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


26 05 81 MOTEURS DE 0.746 A 149 KW

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les moteurs à grande puissance, de 0.746 à 149 kW (1 à 200 hp), fonctionnant sous une tension de 208 à 600 V, ainsi que les composants, les accessoires et les méthodes d'installation connexes.

 A l'élaboration de la présente section, on présume que la nomenclature des moteurs et des commandes sera indiquée sur les dessins.


26 06 31 GROUPES ÉLECTROGENES A MOTEUR DIESEL - ANNEXE A - FICHE TECHNIQUE

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

263213
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 26 06 31 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16234 - Diesel Electric Generating Units Appendix A - Technical Data Form, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


26092301 APPAREILS DE COMPTAGE ET APPAREILS DE MESURE DE TABLEAUX DE COMMUTATION
26 09 23.01 APPAREILS DE COMPTAGE ET APPAREILS DE MESURE DE TABLEAUX DE COMMUTATION

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

261318 - APPAREILLAGE PRIMAIRE DE COMMUTATION, JUSQU'A 15 KV
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 26 09 02 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16053 - Appareils de comptage et appareils de mesure de tableaux de commutation, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux, les matériels, les composants, les armoires, les appareils de comptage, les appareils de mesure de tableaux de commutation, et l'installation de ces éléments.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

Les appareils de comptage décrits dans la présente section sont destinés à l'usage du Maître de l'ouvrage, et non à la facturation.

Étant donné les nombreuses variantes possibles quant aux installations de comptage, la présente section énonce seulement des caractéristiques de base. Rédiger des exigences détaillées, à partir des calculs de l'Ingénieur, des schémas synoptiques et des données des fabricants.

Les appareils de mesure seront généralement prescrits individuellement, et ils sont montés sur des tableaux de commutation. Au besoin, combiner les caractéristiques de base requises.


26092302 Commandes photoélectriques d'éclairage
26 09 23.02 Commandes photoélectriques d'éclairage

Date: 1999/12/31

Sections connexes:

Notes:

La présente section portant le numéro 26 09 25 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13812 - Commandes photoélectriques d'éclairage, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le matériel de commande d'éclairage à cellule photoélectrique pour utilisation à l'extérieur seulement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Il est possible d'améliorer l'efficacité énergétique de l'éclairage en précisant l'utilisation de lampes T-5, T-8 ou T-10, plus petites, avec enduit triphosphoré, de ballasts à haute fréquence et de ballasts à faible distorsion harmonique totale.


26092303 COMMANDE D'ÉCLAIRAGE - GRADATION - APPAREILS A INCANDESCENCE
26 09 23.03 COMMANDE D'ÉCLAIRAGE - GRADATION - APPAREILS A INCANDESCENCE

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

Pour rédiger la présente section, on s'est inspiré de la norme CSA C22.2 numéro 184.1.


26092304 Commande d'éclairage - Gradation - Appareils fluorescents
26 09 23.04 Commande d'éclairage - Gradation - Appareils fluorescents

Date: 2001/12/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
265000 - ÉCLAIRAGE
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 26 09 35 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16572 - Lighting Control Equipment Dimming - Fluorescent, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le matériel de commande de gradation d'éclairage fluorescent ainsi que son installation.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le personnel de la Direction des bâtiments/SAG/SI/TPSGC.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Il est possible d'améliorer l'efficacité énergétique de l'éclairage en précisant l'utilisation de lampes T-5, T-8 ou T-10, plus petites, avec enduit triphosphoré, de ballasts à haute fréquence et de ballasts à faible distorsion harmonique totale.

A l'élaboration de la présente section, on présume que le schéma synoptique du système de gradation d'éclairage et la disposition des appareils seront indiqués sur les dessins. S'assurer que les dessins indiquent la position relative des appareils, le nombre de composants du système comme les sélecteurs d'intensité, les commandes secondaires de gradation, les ballasts de gradation, les lampes fluorescentes, les relais de sélection, la filerie, la méthode de commande et de sélection des groupes d'appareils d'éclairage, et les données relatives aux températures ambiantes.

Pour rédiger la présente section, on s'est inspiré de la norme CSA C22.2 no 184.1.

Compléter la présente section avec les paragraphes nécessaires tirés de la section 26 50 00 - Éclairage.


26 09 24 COMMANDES D'ÉCLAIRAGE BASSE TENSION

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les systèmes de commande basse tension pour matériel d'éclairage.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  Il est possible d'améliorer l'efficacité énergétique de l'éclairage en précisant l'utilisation de lampes T-5 ou T-8, plus petites, avec ballasts électroniques.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 Les données concernant les transformateurs de commande et les redresseurs ont été tirées respectivement de la norme CSA C22.2 numéro 66 et de la norme CSA C22.2 numéro 107.

 La présente section portant le numéro 26 09 24 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 13811 - Commande d'éclairage basse tension, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


26 09 43 Commande d'éclairage en réseau

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 26 09 43 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16127 - Smart-light Control System, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les systèmes de câblage permettant la commande de circuits d'éclairage multiples et/ou le groupement à distance de six ballasts ou moins. Ces systèmes autorisent également les connexions, au moyen d'un système de câblage modulaire, à la source d'alimentation, aux luminaires, aux capteurs de lumière ambiante, aux interrupteurs basse tension, aux détecteurs de présence, aux commandes d'éclairage, aux systèmes de gestion technique du bâtiment ou à un ordinateur central.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26110001 POSTES DE TRANSFORMATION EXTÉRIEURS, JUSQU'A 15 KV
26 11 00.01 POSTES DE TRANSFORMATION EXTÉRIEURS, JUSQU'A 15 KV

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
261826 - Disjoncteurs-réenclencheurs à moyenne tension
261814 - COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES ET FUSIBLES, POUR INSTALLATIONS EXTÉRIEURES
260522 - CONNECTEURS ET TERMINAISONS DE CABLES
264101
261841 - SYSTEMES DE VERROUILLAGE
26092302 - Commandes photoélectriques d'éclairage
260923
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les postes de transformation extérieurs jusqu'à 15 kV, y compris les matériaux/matériels, les composants et l'ossature. Elle ne vise que les postes à monter sur poteau.

 A l'élaboration de la présente section, on présume que le schéma unifilaire et la disposition des éléments des postes de transformation ainsi que la puissance nominale des matériels, les détails, les dimensions, la configuration et les connexions seront indiqués sur les dessins. Le plan de masse doit donner une vue d'ensemble de chaque poste.

 Compléter la présente section avec les paragraphes nécessaires tirés des sections suivantes : 26 05 22 - Raccords et terminaisons de câbles, 26 09 23.01 - Appareils de comptage et appareils de mesure de tableaux de commutation, 26 09 23.02 - Commandes photoélectriques d'éclairage, 26 12 13 - Transformateurs à diélectrique liquide, moyenne tension, 26 13 01 - Sectionneurs d'isolement, jusqu'à 15 kV, 26 18 14 - Coupe-circuits à fusibles et fusibles, pour installations extérieures, 26 18 26 - Disjoncteurs-réenclencheurs à moyenne tension, 26 18 41 - Systèmes de verrouillage, 26 24 13 - Tableaux de commutation,  moyenne tension, 26 41 01 - Parafoudres du primaire, 26 56 19 - Éclairage routier, 33 71 16.01 - Distribution d'électricité - Lignes montées sur poteaux et accessoires connexes et 34 43 32 - Éclairage extérieur par projecteurs.

 La présente section ne vise que les postes de transformation à monter sur poteau.


26111301 POSTES DE TRANSFORMATION PRÉFABRIQUÉS, JUSQU'A 15 KV
26 11 13.01 POSTES DE TRANSFORMATION PRÉFABRIQUÉS, JUSQU'A 15 KV

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
261317 - INTERRUPTEURS PLEINE CHARGE, JUSQU'A 15 kV
262413 - TABLEAUX DE COMMUTATION
264101
261841 - SYSTEMES DE VERROUILLAGE
260923
262219 - Transformateurs de mesure
262821

Notes:

La présente section portant le numéro 26 11 02 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16361 - Postes de transformation préfabriqués, jusqu'à 15 kV, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les postes de transformation préfabriqués pour utilisation extérieure et intérieure, équipés d'un appareillage primaire de commutation, d'un ou de plusieurs transformateurs et d'un appareillage secondaire de commutation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Ne pas sélectionner de transformateurs contenant des PCB. S'il s'agit de transformateurs usagés, s'assurer qu'ils ne renferment pas de PCB ou, selon le cas, qu'ils ont été décontaminés conformément aux critères provinciaux.

Compléter la présente section avec les paragraphes nécessaires tirés des sections suivantes : 26 13 17 - Interrupteurs pleine charge, jusqu'à 15 kV; 26 24 13 - Tableaux de commutation 26 13 01 - Sectionneurs d'isolement, jusqu'à 15 kV; 26 41 01 - Parafoudres du primaire; 26 09 23.01 - Compteurs et instruments de tableaux de commutation; 26 22 19 - Transformateurs de mesure 26 12 16 - Transformateurs secs, moyenne tension 26 12 13 - Transformateurs à diélectrique liquide, moyenne tension 26 28 21 - Disjoncteurs sous boîtier moulé; 26 28 23 - Interrupteurs à fusibles et sans fusibles; 26 28 14 - Fusibles - Basse tension; 26 33 16 - Batteries et supports 26 33 43 - Chargeurs de batteries; 26 18 41 - Systèmes de verrouillage.


26 12 13 TRANSFORMATEURS A DIÉLECTRIQUE LIQUIDE, MOYENNE TENSION

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
017411 - NETTOYAGE

Notes:

 La présente section vise les transformateurs monophasés jusqu'à 1000 kVA et les transformateurs triphasés jusqu'à 3000 kVA et dont la tension primaire peut aller jusqu'à 34.5 kV.

 Dans le cas de transformateurs installés à l'intérieur et pour lesquels il faut prévoir des bordures pour retenir le liquide diélectrique, prescrire un plancher à bordure intégrée, ce qui permet d'éviter les joints dont le produit d'étanchéité risque d'être dissous par le liquide diélectrique.


26 12 16 Transformateurs secs, moyenne tension

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

261113
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260501

Notes:

La présente section portant le numéro 26 12 16 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16275 - Transformateurs secs, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les transformateurs secs monophasés jusqu'à 5000 kVA et les transformateurs secs triphasés jusqu'à 7500 kVA, ayant une tension nominale d'au plus 46 kV.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26121601 TRANSFORMATEURS SECS - PRIMAIRE JUSQU'A 600 V
26 12 16.01 TRANSFORMATEURS SECS - PRIMAIRE JUSQU'A 600 V

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 26 12 17 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16271 - Transformateurs secs - primaire jusqu'à 600 V, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux et les éléments constitutifs des transformateurs secs avec primaire jusqu'à 600 V, l'installation de ces derniers de même que la désignation du matériel.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

La présente section ne couvre pas les transformateurs d'isolement, les dévolteurs, les survolteurs et les transformateurs munis d'une enveloppe spéciale.

Les données concernant les transformateurs secs ont été tirées des normes CSA C9 et CAN/CSA-C22.2 numéro 47.


26 12 19 TRANSFORMATEURS SUR SOCLE, A DIÉLECTRIQUE LIQUIDE, MOYENNE TENSION

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
264100
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les transformateurs monophasés et triphasés montés sur socle, y compris les transformateurs de distribution monophasés et triphasés, du type surbaissé, entièrement fermés, montés sur socle.

 La présente section vise les transformateurs triphasés de 75 kVA jusqu'à 2500 kVA et les transformateurs monophasés de 25 kVA jusqu'à 167 kVA, avec tension primaire nominale maximale de 15 935 V/27 600 V, à connexion en étoile et neutre mis à la terre.

 Lorsque les transformateurs sont destinés à un utilisateur autre que le distributeur d'énergie électrique, s'assurer que les appareils prescrits sont conformes aux exigences de l'autorité compétente en matière d'inspection des installations électriques.


26121901 TRANSFORMATEURS (ISOLÉS ET PROTÉGÉS) MONTÉS SUR SOCLE, POUR AIDES VISUELLES
26 12 19.01 TRANSFORMATEURS (ISOLÉS ET PROTÉGÉS) MONTÉS SUR SOCLE, POUR AIDES VISUELLES

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 26 12 20 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16272 - Transformateurs (isolés et protégés) montés sur socle, pour aides visue, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux, le matériel et les enveloppes des transformateurs montés sur socle, ainsi que l'installation de ces transformateurs.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

Ces transformateurs de faible puissance montés sur socle sont utilisés par le MDN. Lorsqu'il s'agit de prescrire des transformateurs de plus grande puissance (25 kVA, monophasés et 75 kVA, triphasés) se reporter au DDN, à la section 26 12 19 - Transformateurs sur socle, à liquide diélectrique, moyenne tension.

Il n'existe aucune norme CSA sur les transformateurs de faible puissance montés sur socle. En raison du petit nombre de transformateurs requis, aucun fabricant n'a encore demandé d'homologation CSA; on doit donc obtenir l'approbation du service d'inspection local avant de faire l'acquisition des transformateurs.

Il n'existe pas de transformateurs dans l'huile offrant les faibles puissances dont il est ici question.

Les prescriptions des paragraphes ci-après portent la mention « selon les indications » et doivent figurer sur les dessins.


26 12 21 APPAREILLAGE DE CHAMBRES DE TRANSFORMATEURS, JUSQU'A 15 KV

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
262219 - Transformateurs de mesure
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise l'appareillage de chambres de transformateurs, y compris l'alimentation primaire souterraine, le disjoncteur primaire, les appareils de comptage du distributeur d'électricité, les barres omnibus primaires , les coupe-circuit primaires, à fusibles, les transformateurs  et les artères secondaires.

 Compléter la présente section avec les paragraphes nécessaires tirés des sections suivantes, à savoir 26 05 14 - Conducteurs aériens et câbles de transport d'énergie (1001 V), 26 05 21 - Fils et câbles (0 - 1000 V), 26 09 23.01 - Appareils de comptage et appareils de mesure de tableaux de commutation, 26 12 13 - Transformateurs à diélectrique liquide, moyenne tension, 26 22 19 - Transformateurs de mesure 26 24 13 - Tableaux de commutation.

 Veiller à prescrire des planchers à bordure intégrée servant à retenir le liquide isolant en cas de fuites.


26 13 01 SECTIONNEURS D'ISOLEMENT, JUSQU'A 15 KV

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

261318 - APPAREILLAGE PRIMAIRE DE COMMUTATION, JUSQU'A 15 KV
261113
262413 - TABLEAUX DE COMMUTATION
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 26 13 01 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16325 - Sectionneurs d'isolement, jusqu'à 15 kV, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les sectionneurs d'isolement pour utilisation intérieure et extérieure.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

Puisque les sectionneurs d'isolement font toujours partie intégrante d'un réseau, leur installation doit être prescrite dans la section pertinente, portant par exemple sur les lignes montées sur poteaux et leurs accessoires, sur la charpente du poste de transformation ou sur l'appareillage de commutation.


26 13 17 INTERRUPTEURS PLEINE CHARGE, JUSQU'A 15 kV

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

261318 - APPAREILLAGE PRIMAIRE DE COMMUTATION, JUSQU'A 15 KV
261113
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 26 13 17 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16327 - Interrupteurs pleine charge, jusqu'à 15 kV, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux et les matériels des interrupteurs pleine charge ainsi que la fabrication de ceux-ci.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26 13 18 APPAREILLAGE PRIMAIRE DE COMMUTATION, JUSQU'A 15 KV

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260501
261317 - INTERRUPTEURS PLEINE CHARGE, JUSQU'A 15 kV
262413 - TABLEAUX DE COMMUTATION
264100
261841 - SYSTEMES DE VERROUILLAGE
260923
262219 - Transformateurs de mesure

Notes:

La présente section portant le numéro 26 13 18 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16341 - Appareillage primaire de commutation, jusqu'à 15 kV, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux, les matériels, les composants et les accessoires de l'appareillage primaire de commutation, ainsi que l'installation, la mise à la terre et l'identification de celui-ci.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Ne pas sélectionner de transformateurs contenant des PCB. S'il s'agit de transformateurs usagés, s'assurer qu'ils ne renferment pas de PCB ou, selon le cas, qu'ils ont été décontaminés conformément aux critères provinciaux.

A l'élaboration de la présente section, on présume que le schéma unifilaire, la vue en élévation et l'agencement du matériel ainsi que les dimensions et les caractéristiques nominales de l'appareillage sont indiqués sur les dessins. Chaque compartiment peut servir à un usage particulier, notamment : interrupteur, entrée ou sortie de câbles, transition, sectionneur de ligne, adaptateur pour collet de raccordement de transformateur, barres omnibus et matériel de comptage du distributeur d'énergie électrique.

Pour compléter la présente section, insérer les renseignements appropriés tirés des sections suivantes : 26 13 17 - Interrupteurs de charge, 26 24 13 - Tableaux de commutation; 26 13 01 - Sectionneurs d'isolement, jusqu'à 15 kV; 26 41 00.01 - Parafoudres du primaire; 26 18 41 - Systèmes de verrouillage; 26 09 23.01 - Compteurs et instruments de tableaux de commutation; 26 22 19 - Transformateurs de mesure.


26 18 14 COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES ET FUSIBLES, POUR INSTALLATIONS EXTÉRIEURES

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 26 18 14 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16326 - Fuse Cutouts And Fuse Links - Outdoor, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les coupe-circuits à fusibles, et les fusibles, pour utilisation extérieure.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26 18 26 Disjoncteurs-réenclencheurs à moyenne tension

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260501

Notes:

La présente section portant le numéro 26 18 26 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16322 - Disjoncteurs-réenclencheurs, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les disjoncteurs-réenclencheurs et les accessoires connexes, de même que leur installation et leur désignation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

A l'élaboration de la présente section on présume que les types de disjoncteurs-réenclencheurs et les options nécessaires seront indiqués sur les dessins.


26183901 RÉGULATEURS DE MOTEURS - DE 2000 A 5000 VOLTS (POUR ENDROITS NON DANGEREUX)
26 18 39.01 RÉGULATEURS DE MOTEURS - DE 2000 A 5000 VOLTS (POUR ENDROITS NON DANGEREUX)

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
262219 - Transformateurs de mesure
261814 - COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES ET FUSIBLES, POUR INSTALLATIONS EXTÉRIEURES
261301 - SECTIONNEURS D'ISOLEMENT, JUSQU'A 15 KV
261841 - SYSTEMES DE VERROUILLAGE
262903 - DISPOSITIFS DE COMMANDE
260923
260522 - CONNECTEURS ET TERMINAISONS DE CABLES
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les régulateurs de moteurs à une seule vitesse, à démarrage à pleine tension, à démarrage par induction à tension réduite, à démarrage à autotransformateur à tension réduite, à rotor bobiné, ou pour moteurs synchrones de 2000 à 5000 V (pour endroits non dangereux), ainsi que leurs options jugées essentielles

 A l'élaboration de la présente section, on présume que la disposition des régulateurs, le schéma de câblage, les types de relais et la logique de commande seront indiqués sur les dessins.

 Compléter la présente section avec les paragraphes nécessaires tirés des sections suivantes, à savoir  26 05 22 - Connecteurs et terminaisons de câbles, 26 09 23.01 - Appareils de comptage et appareils de mesure de tableaux de commutation, 26 13 01 - Sectionneurs d'isolement jusqu'à 15 kV, 26 18 14 - Coupe-circuits à fusibles et fusibles, pour installations extérieures, 26 18 41 - Systèmes de verrouillage, 26 22 19 - Transformateurs sur mesure 26 29 03 - Dispositifs de commande.

 Pour rédiger la présente section, on s'est inspiré des normes suivantes, à savoir la norme CSA C22.2 numéro14 - Appareillage industriel de commande, y compris la LIT D21 - Interim Certification Requirements for Control Devices rated at more than 1500 V but not more than 7200 V for electric motors, la norme CSA C22.1 numéro 193 - Interrupteurs de charge haute tension, qui peut s'appliquer pour la réalisation de tels montages, et la norme CSA C22.2 numéro 58 - Interrupteurs d'isolement haute tension, qui peut s'appliquer pour la réalisation des autres régulateurs de moteur.


26 18 41 SYSTEMES DE VERROUILLAGE

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

261318 - APPAREILLAGE PRIMAIRE DE COMMUTATION, JUSQU'A 15 KV
261113
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 26 18 41 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16323 - Systèmes de verrouillage, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux, les matériels et les éléments constitutifs des systèmes de verrouillage.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

Utiliser les paragraphes pertinents de la présente section pour prescrire le ou les systèmes de verrouillage dans les sections pertinentes du devis. Cette section ne doit par conséquent pas figurer sous forme de section distincte dans un devis de projet.


26 22 19 Transformateurs de mesure

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

261318 - APPAREILLAGE PRIMAIRE DE COMMUTATION, JUSQU'A 15 KV
262300 - Appareillage de commutation basse tension
262413 - TABLEAUX DE COMMUTATION
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 26 22 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16461 - Transformateurs de mesure, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les transformateurs de tension et de courant, leurs supports de montage et leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Ne pas sélectionner de transformateurs contenant des PCB. S'il s'agit de transformateurs usagés, s'assurer qu'ils ne renferment pas de PCB ou, selon le cas, qu'ils ont été décontaminés conformément aux critères provinciaux.

A l'élaboration de la présente section on présume que la classe de tension nominale, le rapport de transformation, le type de connexion et le nombre de phases des transformateurs de mesure seront indiqués sur les dessins.


26 23 00 Appareillage de commutation basse tension

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260501

Notes:

La présente section portant le numéro 26 23 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16431 - Appareillage secondaire de commutation, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise l'appareillage secondaire de commutation basse tension servant à la commande de charges relativement importantes, desservies par des artères principales de 2000 A ou plus.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Ne pas sélectionner de transformateurs contenant des PCB. S'il s'agit de transformateurs usagés, s'assurer qu'ils ne renferment pas de PCB ou, selon le cas, qu'ils ont été décontaminés conformément aux critères provinciaux.

Pour compléter la présente section, insérer les renseignements appropriés tirés des sections suivantes : 26 09 23.01 - Compteurs et instruments de tableaux de commutation, 26 22 19 - Transformateurs de mesure, 26 28 16.02 - Disjoncteurs sous boîtier moulé, 26 28 23 - Interrupteurs à fusibles et sans fusibles, 26 28 13.01 - Fusibles, 26 28 18 - Protection contre les défauts à la terre, et 26 28 16.01 - Disjoncteurs dans l'air.


26 24 01 MATÉRIEL DE BRANCHEMENT

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

017419
260528 - MISE A LA TERRE DU SECONDAIRE
260531 - ARMOIRES ET BOITES DE JONCTION, DE TIRAGE ET DE RÉPARTITION
262816
262823 - INTERRUPTEURS A FUSIBLES ET SANS FUSIBLES
262416
262820 - DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES FUITES A LA TERRE - CLASSE A

Notes:

La présente section portant le numéro 26 24 01 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16401 - Matériel de branchement, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le matériel de branchement, de même que son installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

A l'élaboration de cette section on présume que la vue en élévation et/ou le schéma unifilaire illustrant les valeurs nominales, les détails, les dimensions, la configuration et les connexions du matériel seront indiqués sur les dessins.


26 24 02 TABLEAUX DE BRANCHEMENT

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260501

Notes:

La présente section portant le numéro 26 24 02 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16402 - Tableaux de branchement, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux, les matériels et les composants des tableaux de branchement ainsi que l'installation de ces derniers.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

Pour compléter la présente section, insérer les renseignements appropriés tirés des sections suivantes : 26 28 16.02 - Disjoncteurs sous boîtier moulé, 26 28 23 - Interrupteurs à fusibles et sans fusibles, 26 28 13.01 - Fusibles, 26 28 18 - Protection contre les défauts à la terre.


26 24 13 TABLEAUX DE COMMUTATION

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les disjoncteurs de tableaux de commutation pour installations intérieures et extérieures.

 S'assurer que les détails concernant le type de disjoncteurs, les accessoires en option et le mode de montage dans une enceinte d'appareillage de commutation primaire sur un tableau de commutation de génératrice sont indiqués sur les dessins et prescrits dans la section 26 24 13.01 - Tableau de commutation de génératrice - Jusqu'à 600 V - ou dans la section 26 24 13.02 - Tableau de commutation de génératrice - Plus de 600 V.


26241301 TABLEAUX DE COMMUTATION DE GÉNÉRATRICE - JUSQU'A 600 V
26 24 13.01 TABLEAUX DE COMMUTATION DE GÉNÉRATRICE - JUSQU'A 600 V

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
028101 - MATIERES DANGEREUSES
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
260528 - MISE A LA TERRE DU SECONDAIRE
262817
262823 - INTERRUPTEURS A FUSIBLES ET SANS FUSIBLES
262814
260923
262219 - Transformateurs de mesure

Notes:

OBJET:  La présente section vise le matériel des tableaux de commutation de génératrice jusqu'à 600 V, y compris les panneaux et les accessoires, ainsi que son installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la conception, la construction, le contrôle et l'exploitation, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 26 05 00 - Électricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

La présente section sert à prescrire l'appareillage de commutation à basse tension permettant de commander l'énergie fournie par 2 ou plusieurs groupes électrogènes.

La présente section portant le numéro 26 36 01 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16443 - Tableau de commutation de génératrice - Jusqu'à 600 V, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


26241302 TABLEAU DE COMMUTATION DE GÉNÉRATRICE - PLUS DE 600 V
26 24 13.02 TABLEAU DE COMMUTATION DE GÉNÉRATRICE - PLUS DE 600 V

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
260527 - MISE A LA TERRE DU PRIMAIRE
262413 - TABLEAUX DE COMMUTATION
260923

Notes:

La présente section portant le numéro 26 36 02 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16444 - Tableau de commutation de génératrice - Plus de 600 V, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise l'appareillage de commutation, habituellement de 2.4 kV à 13.8 kV, permettant de commander l'énergie produite par 2 ou plusieurs génératrices.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Ne pas sélectionner de transformateurs contenant des PCB. S'il s'agit de transformateurs usagés, s'assurer qu'ils ne renferment pas de PCB ou, selon le cas, qu'ils ont été décontaminés conformément aux critères provinciaux.

Compléter la présente section avec les renseignements nécessaires tirés des sections suivantes : 26 24 13 - Disjoncteurs, 26 13 01 - Sectionneurs d'isolement, jusqu'à 15 kV, 26 09 23.01 - Compteurs et instruments de tableaux de commutation, 26 22 19 - Transformateurs de mesure.


26241601 PANNEAUX DE DISTRIBUTION A DISJONCTEURS
26 24 16.01 PANNEAUX DE DISTRIBUTION A DISJONCTEURS

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
061000 - CHARPENTERIE
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
262821

Notes:

La présente section portant le numéro 26 24 17 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16441 - Panneaux de distribution à disjoncteurs, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les panneaux de distribution standard et les panneaux fabriqués sur demande, ainsi que leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

A l'élaboration de la présente section, on présume que les détails suivants des panneaux de distribution sont indiqués sur les dessins : 1) tension; 2) nombre de phases; 3) courant admissible des barres principales, 4) calibre du disjoncteur principal et nombre de poles; 5) nombre, calibre et nombre de pôles des circuits de dérivation; 6) montage (encastré ou en saillie). Dans le cas des panneaux de distribution de grandes dimensions installés dans des endroits difficiles d'accès et/ou nécessitant un entretien fréquent, considérer l'utilisation de panneaux à portes segmentées, offertes en option par le fabricant.


26241602 PANNEAUX DE DISTRIBUTION A INTERRUPTEURS ET FUSIBLES
26 24 16.02 PANNEAUX DE DISTRIBUTION A INTERRUPTEURS ET FUSIBLES

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013529
028101 - MATIERES DANGEREUSES
061000 - CHARPENTERIE
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
262814
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

OBJET: La présente section vise le matériel des panneaux de distribution à interrupteurs et fusibles, et son installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section a été rédigée en supposant que les dessins montrent tous les détails relatifs aux panneaux de distribution, y compris les renseignements suivants : (1) la tension, (2) le nombre de phases, (3) l'intensité nominale du panneau, (4) les valeurs de courant de défaut disponible et le courant que peuvent supporter les barres de secteur et les branchements, en ampères (symétriques) efficaces, (5) l'intensité admissible et le nombre de pôles de l'interrupteur principal, (6) le nombre, l'intensité admissible et le nombre de pôles des interrupteurs de dérivation, (7) le type de montage (encastré ou en saillie).

Les panneaux avec fusibles à visser ne font pas partie de la présente section.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences de développement durable visant la conception, la construction, le contrôle et l'exploitation, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 26 05 00 - Électricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

La présente section portant le numéro 26 24 18 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16442 - Tableaux de distribution Type à interrupteurs et fusibles, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


26 24 19 CENTRES DE COMMANDE DE MOTEURS

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
262910 - DÉMARREURS JUSQU'A 600V
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Notes:

OBJET: La présente section vise les composants de centres de commande de moteurs, les caractéristiques de l'alimentation, les détails de construction, les barres omnibus et la méthode d'installation connexe.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La substitution d'un nouveau centre de commande de moteurs à un centre existant constitue une occasion de recycler ou de réutiliser une grande partie des déchets générés. Le fait de récupérer et de réutiliser les matériels d'une installation existante contribue à réduire le flux de déchets et à protéger l'environnement.

A l'élaboration de la présente section, on présume que les schémas unifilaires, la disposition des composants et les schémas de principe seront indiqués sur les dessins.

Compléter la présente section avec les paragraphes nécessaires tirés de la section 26 29 10 - Démarreurs, jusqu'à 600 V.

La présente section portant le numéro 26 24 19 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 16225 - Centres de commande de moteurs, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


26 25 00 Barres blindées

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
262910 - DÉMARREURS JUSQU'A 600V
262816
262823 - INTERRUPTEURS A FUSIBLES ET SANS FUSIBLES

Notes:

La présente section portant le numéro 26 25 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16451 - Barres blindées, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les barres blindées, ventilées et non ventilées, à l'épreuve des intempéries, leurs accessoires et leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26 27 10 SYSTEME DE CABLAGE MODULAIRE

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS

Notes:

OBJET:  La présente section vise les systèmes de précâblage polyvalents pour circuits d'éclairage et de dérivation d'équipement au-dessus de plafonds suspendus, dans des lames d'air au-dessus de plafonds suspendus, dans des murs et à l'intérieur de planchers techniques. Ces systèmes comprennent ce qui suit : câbles de base, câbles de liaison, câbles de croisement, câbles de branchement d'interrupteurs, blocs d'interconnexion, adaptateurs pour interrupteurs, adaptateurs multiprises, adaptateurs de prises de phase, goulottes murales, dérivations, boîtes de distribution et fiches factices.


26 27 16 ARMOIRES POUR ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
261841 - SYSTEMES DE VERROUILLAGE
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE

Notes:

La présente section portant le numéro 26 27 16 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16161 - Armoires pour équipement extérieur, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les armoires métalliques pour équipement électrique extérieur, les matériaux et matériels connexes, ainsi que leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

A l'élaboration de la présente section, on présume que les dimensions de l'armoire, la disposition de l'équipement ainsi que les détails du montage seront indiqués dans les dessins.

Insérer dans la présente section les renseignements appropriés tirés de la  section 26 18 41 - Systèmes de verrouillage.


26 27 19 Éléments à sorties multiples

Date: 1999/12/31

Sections connexes:

017419

Notes:

La présente section portant le numéro 26 27 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16139 - Multi-Outlet Assemblies, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les éléments électriques à sorties multiples et leurs accessoires, ainsi que leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

A l'élaboration de cette section, on présume que le type de canalisations, y compris les dispositifs de filerie, seront indiqués sur les dessins.

Lorsque les canalisations ne comportent pas de sorties en caniveaux, consulter la section 16134 - Canalisations en saillie et canalisations d'appareils d'éclairage.

Eléments à prises multiples conformes à la norme CSA C22.2no42.


26 27 23 POTEAUX DE BRANCHEMENT INTÉRIEUR

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 26 27 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16138 - Poteaux de branchement intérieur, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les poteaux de branchement intérieur en aluminium et leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26 27 26 DISPOSITIFS DE CABLAGE

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
260501
260532 - BOITES DE SORTIE, DE DÉRIVATION ET ACCESSOIRES
262820 - DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES FUITES A LA TERRE - CLASSE A

Notes:

La présente section portant le numéro 26 27 26 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16141 - Dispositifs de câblage, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les dispositifs de câblage, particulièrement les interrupteurs, les prises de courant et les plaques-couvercles, ainsi que leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

A l'élaboration de la présente section on présume que les dispositifs de câblage sont indiqués et accompagnés d'une légende indiquant les numéros de désignation CSA de toutes les prises de courant, par exemple : une prise de courant de type CSA L5-15R correspond à une prise de courant verrouillable de 125 V, 15 A, bipolaire, 3 fils, avec mise à la terre. S'assurer que les interrupteurs sont indiqués et identifiés dans la légende, par exemple : interrupteur 15 A, 125 V, unipolaire. La présente section sert aussi à prescrire les prises de courant simples et doubles de 15 A, 120 V ainsi que les interrupteurs de 120 V.

Les données concernant les interrupteurs manuels, c.a., d'usage universel, ont été tirées de la norme CSA C22.2 numéro 111. Celles concernant les interrupteurs à action brusque ont été tirées de la norme CSA C22.2 numéro 55, et celles sur les prises de courant, fiches et autres dispositifs de câblage semblables, de la norme CSA C22.2 numéro 42.


26 27 73 Carillons de porte

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017419
260501
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 26 27 73 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13071 - Sonneries et carillons de porte, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux et les matériels des systèmes de sonneries et de carillons de porte ainsi que leurs méthodes d'installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26281301 FUSIBLES - BASSE TENSION
26 28 13.01 FUSIBLES - BASSE TENSION

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Notes:

La présente section peut servir à préciser des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

A l'élaboration de cette section, on présume que le type, la tension et l'intensité admissible des fusibles seront indiqués sur les dessins.


26281302 INTERRUPTEURS DE CHARGE ET FUSIBLES, POUR INSTALLATIONS EXTÉRIEURES
26 28 13.02 INTERRUPTEURS DE CHARGE ET FUSIBLES, POUR INSTALLATIONS EXTÉRIEURES

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 26 28 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16324 - Interrupteurs de charge et fusibles, pour installations extérieures, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux et les matériels des interrupteurs de charge pour utilisation extérieure, leurs fusibles, et l'installation de ces éléments.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26281601 DISJONCTEURS DANS L'AIR
26 28 16.01 DISJONCTEURS DANS L'AIR

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

262300 - Appareillage de commutation basse tension
262818 - PROTECTION CONTRE LES FUITES A LA TERRE
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 26 28 17 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16411 - Disjoncteurs dans l'air, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux, les matériels et les composants des disjoncteurs dans l'air, leurs caractéristiques de fonctionnement et leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

A l'élaboration de la présente section on présume que les précisions concernant la tension, le nombre de phases, le courant admissible, le pouvoir de coupure (en ampères symétriques, efficaces), le type de disjoncteurs, les valeurs de réglage des déclenchements et les divers dispositifs offerts en option sont indiqués sur les dessins.


26281602 DISJONCTEURS SOUS BOITIER MOULÉ
26 28 16.02 DISJONCTEURS SOUS BOITIER MOULÉ

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

261113
262300 - Appareillage de commutation basse tension
262402 - TABLEAUX DE BRANCHEMENT
262818 - PROTECTION CONTRE LES FUITES A LA TERRE
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

A l'élaboration de la présente section on présume que la tension, le nombre de phases, l'intensité admissible, le type de disjoncteur, le réglage des déclencheurs et les divers accessoires offerts en option sont indiqués sur les dessins.

Ne pas prescrire des disjoncteurs avec pouvoir de coupure inférieur à 10 000 ampères symétriques efficaces.

La présente section portant le numéro 26 28 21 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16412 - Disjoncteurs sous boîtier moulé, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


26 28 18 PROTECTION CONTRE LES FUITES A LA TERRE

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

262402 - TABLEAUX DE BRANCHEMENT
262300 - Appareillage de commutation basse tension
012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
260501

Notes:

La présente section portant le numéro 26 28 18 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16492 - Protection contre les fuites à la terre, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le matériel de protection contre les fuites à la terre, sa fabrication et son installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

Les sections ci-après contiennent les renseignements nécessaires pour compléter la présente section : section 26 28 16.01 - Disjoncteurs dans l'air, section 26 28 16.02 - Disjoncteurs sous boîtier moulé et section 26 28 22 - Interrupteurs-sectionneurs.

Cette section ne vise que les appareils de protection seuls; s'il faut plutôt un système de protection, rédiger les prescriptions selon les besoins des travaux.

La documentation de Federal Pioneer (Schneider Electric) portant sur la « protection contre les défauts à la terre » constitue une source utile de renseignements.

Lorsqu'il faut une protection de classe A, se reporter à la section 26 28 20 - Dispositifs de protection contre les fuites à la terre - Classe A.


26 28 20 DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES FUITES A LA TERRE - CLASSE A

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
260501

Notes:

La présente section portant le numéro 26 28 20 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16493 - Ground Fault Circuit Interrupters - Class "a", selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le matériel de protection contre les fuites à la terre ainsi que ses éléments constitutifs.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26 28 22 INTERRUPTEURS-SECTIONNEURS

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

262818 - PROTECTION CONTRE LES FUITES A LA TERRE
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
260501
262813
26281301 - FUSIBLES - BASSE TENSION

Notes:

La présente section portant le numéro 26 28 22 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16413 - Interrupteurs-sectionneurs, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les interrupteurs-sectionneurs et leur enveloppe, ainsi que leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

L'appareillage faisant l'objet de la présente section est livrable dans une gamme variant de 800 à 5000 A, pour une tension de 240 à 600 V.

A l'élaboration de la présente section on présume que le calibre, le nombre de pôles, l'intensité nominale et le pouvoir de coupure (en ampères efficaces, symétriques) de l'interrupteur ainsi que les accessoires facultatifs seront indiqués sur les dessins.


26 28 23 INTERRUPTEURS A FUSIBLES ET SANS FUSIBLES

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

261113
262300 - Appareillage de commutation basse tension
262402 - TABLEAUX DE BRANCHEMENT
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
017419
260501
262813

Notes:

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section renferme les renseignements nécessaires pour compléter les sections 26 11 13.01 - Postes de transformation préfabriqués, jusqu'à 15k V, 26 23 00 - Appareillage de commutation basse tension et 26 24 02 - Tableaux de branchement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences de développement durable visant la conception, la construction, le contrôle et l'exploitation, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles des sections 26 11 13.01 - Postes de transformation préfabriqués, jusqu'à 15 kV, 26 23 00 - Appareillage de commutation basse tension, et 26 24 02 - Tableaux de branchement, ou de toute autre section pertinente du DDN utilisée dans le devis de projet.

A l'élaboration de la présente section on présume que la tension, l'intensité admissible, le nombre de pôles et les caractéristiques du neutre seront indiqués pour chaque interrupteur.

Les données concernant les interrupteurs manuels dans l'air, sous coffret, ont été tirées de la norme CAN/CSA C22.2 numéro 4; celles concernant les porte-fusibles, de la norme CSA C22.2 numéro 39.

La présente section portant le numéro 26 28 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16414 - Interrupteurs à fusibles et sans fusibles, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


26 29 01 CONTACTEURS

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
260501
262903 - DISPOSITIFS DE COMMANDE

Notes:

La présente section portant le numéro 26 29 01 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16421 - Contacteurs, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les contacteurs destinés aux installations jusqu'à 600 V et servant normalement à commander des charges de chauffage ou d'éclairage. A l'élaboration de cette section, on présume que la tension et l'intensité nominales, le nombre de pôles ainsi que les contacts auxilaires seront indiqués.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26 29 02 Commandes de pompes d'incendie

Date: 2000/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 26 29 02 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16422 - Commandes de pompes d'incendie, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


26 29 03 DISPOSITIFS DE COMMANDE

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
260501

Notes:

La présente section portant le numéro 26 29 03 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16423 - Dispositifs de commande, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le matériel de commande, par exemple a) les postes à boutons-poussoirs, les voyants lumineux, les tableaux de contrôle et de relais, qui seront utilisés conjointement avec b) des appareils comme les centres de commande de moteurs et les démarreurs, et avec c) les matériels fournis et installés aux termes de la Division 15, comme les manomètres, les débitmètres, les contacts à flotteurs, les robinets électromagnétiques, les panneaux/tableaux de contrôle, les contacts électropneumatiques, les transducteurs, les thermostats en conduit et les thermostats d'ambiance, à l'exception, toutefois, des systèmes de chauffage. Utiliser les Divisions 15 et 16 pour prescrire les composants et les ensembles de commande, les travaux connexes et les interfaces.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Ne pas sélectionner de transformateurs contenant des PCB. S'il s'agit de transformateurs usagés, s'assurer qu'ils ne renferment pas de PCB ou, selon le cas, qu'ils ont été décontaminés conformément aux critères provinciaux.

S'assurer que les travaux à exécuter sont indiqués dans les dessins d'implantation, dans les schémas ainsi que dans la nomenclature des démarreurs de moteurs et des dispositifs de commande.


26 29 10 DÉMARREURS JUSQU'A 600V

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

A l'élaboration de la présente section, on présume que les schémas unifilaires de principe et les schémas d'interconnexion, le calibre, le type et la puissance nominale des démarreurs, la méthode de montage et le type de coffret, la tension de la bobine et les détails des dispositifs de commande sont indiqués sur les dessins ainsi que dans la nomenclature des moteurs et des commandes.

Les démarreurs doivent être conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 14.


26321301 GROUPES ÉLECTROGENES A MOTEUR DIESEL
26 32 13.01 GROUPES ÉLECTROGENES A MOTEUR DIESEL

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
263601
263623 - APPAREILLAGE AUTOMATIQUE DE COMMUTATION DE CHARGE
060500

Notes:

La présente section portant le numéro 26 32 14 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16238 - Groupes électrogènes à moteur diesel, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les groupes électrogènes à moteur diesel de plus de 30 kW, normalement triphasés, 120/208 V jusqu'à 250 kVA, 600 V de 250 kVA à 750 kVA, et 2400 V, montage en triangle, ou 2400/4160 V, montage en étoile, de plus de 750 kVA. Pour prescrire des groupes électrogènes à moteur diesel de 30 kW et moins, utiliser la section 26 32 15 - Groupes électrogènes jusqu'à 30 kW.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

Les sections 26 36 01 - Tableau de commutation de génératrice - Jusqu'à 600V, 26 36 02 - Tableau de commutation de génératrice - Plus de 600V, et 26 36 23 - Appareillage automatique de commutation de charge, contiennent les paragraphes nécessaires pour compléter la présente section.


26321302 GROUPES ÉLECTROGENES JUSQU'A 30 KW
26 32 13.02 GROUPES ÉLECTROGENES JUSQU'A 30 KW

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
263623 - APPAREILLAGE AUTOMATIQUE DE COMMUTATION DE CHARGE

Notes:

La présente section portant le numéro 26 32 15 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16239 - Groupes électrogènes jusqu'à 30 kW, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les groupes électrogènes jusqu'à 30 kW, conçus pour fournir une alimentation de secours ou pour servir d'alimentation principale des installations sans surveillance ou des installations situées dans un endroit éloigné.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

Cette section ne concerne que les groupes de faible puissance entraînés par moteurs diesel, à essence, au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié en bouteille, fonctionnant normalement sans surveillance et souvent installés dans des endroits éloignés.

Compléter la présente section avec les paragraphes nécessaires tirés de la section 26 36 23 - Appareillage automatique de commutation de charge, et de la section 26 36 01 - Tableau de commutation de génératrice - Jusqu'à 600 V.


26321303 INSTALLATION DES GROUPES ÉLECTROGENES
26 32 13.03 INSTALLATION DES GROUPES ÉLECTROGENES

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
017900 - DÉMONSTRATION ET FORMATION

Notes:

La présente section portant le numéro 26 32 03 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16235 - Installation des groupes électrogènes, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux, les matériels et les éléments constitutifs des groupes électrogènes ainsi que l'installation de ces derniers.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

La présente section vise uniquement l'installation des groupes électrogènes. Lorsqu'il s'agit de prescrire la fourniture et l'installation d'un groupe électrogène, utiliser la section 26 32 10 - Groupes électrogènes de secours, portant sur les groupes électrogènes à moteur diesel, et ajouter à la Partie 3, EXÉCUTION, de cette dernière, les paragraphes appropriés tirés de la présente section.


26321304 Groupes électrogènes à moteur diesel refroidi par liquide
26 32 13.04 Groupes électrogènes à moteur diesel refroidi par liquide

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
263212
260631 - GROUPES ÉLECTROGENES A MOTEUR DIESEL - ANNEXE A - FICHE TECHNIQUE

Notes:

La présente section portant le numéro 26 32 10 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16231 - Groupes électrogènes à moteur diesel refroidi par liquide, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériels, les composants, les ensembles et les accessoires nécessaires pour constituer un groupe électrogène à moteur diesel refroidi par liquide.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

Utiliser les paragraphes pertinents de la section 26 32 12 - Groupes électrogènes à moteur diesel - Annexe B - Essais en usine, et de la section 26 06 31 - Groupes électrogènes à moteur diesel - Annexe A - Fiches techniques, pour prescrire les exigences relatives aux essais complets de fonctionnement et de réception, ainsi que les documents et les échantillons à soumettre.


26321305 Groupes électrogènes à moteur diesel refroidi par air
26 32 13.05 Groupes électrogènes à moteur diesel refroidi par air

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
263212
260631 - GROUPES ÉLECTROGENES A MOTEUR DIESEL - ANNEXE A - FICHE TECHNIQUE

Notes:

La présente section portant le numéro 26 32 11 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16232 - Groupes électrogènes à moteur diesel refroidi par air, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériels, les composants, les ensembles et les accessoires nécessaires pour constituer un groupe électrogène à moteur diesel refroidi par air.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

Utiliser les paragraphes pertinents de la section 26 32 12 - Groupes électrogènes à moteur diesel - Annexe B - Essais en usine, et de la section 26 06 31 - Groupes électrogènes à moteur diesel - Annexe A - Fiche technique, pour prescrire les exigences relatives aux essais complets de fonctionnement et de réception, ainsi que les documents et les échantillons à soumettre.


26321307 GROUPES ÉLECTROGENES A MOTEUR DIESEL - ANNEXE B - ESSAIS EN USINE
26 32 13.07 GROUPES ÉLECTROGENES A MOTEUR DIESEL - ANNEXE B - ESSAIS EN USINE

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

063210
263211
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
263210

Notes:

La présente section portant le numéro 26 32 12 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16233 - Groupes électrogènes à moteur diesel - Annexe B -essais en usine, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


26 33 16 BATTERIES ET SUPPORTS

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La sélection des batteries doit être fondée sur la disponibilité de méthodes d'élimination adéquates et respectueuses de l'environnement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction, ou de la section 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.

Lorsqu'un système d'alimentation sans interruption est prévu, on pourra prescrire les exigences visant les batteries dans la section 26 33 53 - Alimentation statique sans interruption (ASI), si l'on prévoit faire appel à un seul fournisseur.

La présente section portant le numéro 26 33 16 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16241 - Batteries d'accumulateurs et supports, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


26 33 43 CHARGEURS DE BATTERIES D'ACCUMULATEURS

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

261113
265200 - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260501

Notes:

La présente section portant le numéro 26 33 43 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16262 - Chargeurs de batteries d'accumulateurs, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les éléments constitutifs des chargeurs de batteries d'accumulateurs de même que l'installation, les essais et la performance de ceux-ci.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26 33 53 ALIMENTATION STATIQUE SANS INTERRUPTION (ASI)

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260501
063316
263316 - BATTERIES ET SUPPORTS

Notes:

La présente section portant le numéro 26 33 53 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16261 - Alimentation statique sans interruption (ASI), selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les systèmes d'alimentation statique sans interruption (ASI) monophasés et triphasés. Dans la pratique, les systèmes monophasés sont limités à la plage de puissances apparentes de 1 kVA à 25 kVA et les systèmes triphasés aux puissances apparentes de 30 kVA et plus.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26 33 54 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE, POUR SALLES D'OPÉRATION D'HOPITAUX

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260501

Notes:

La présente section portant le numéro 26 33 54 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16302 - Alimentation électrique isolée, pour salles d'opération d'hôpitaux, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les alimentations électriques isolées et leurs conducteurs, pour salles d'opération d'hôpitaux, de même que leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Ne pas sélectionner de transformateurs contenant des PCB. S'il s'agit de transformateurs usagés, s'assurer qu'ils ne renferment pas de PCB ou, selon le cas, qu'ils ont été décontaminés conformément aux critères provinciaux.


26 35 33 DISPOSITIFS DE CORRECTION DU FACTEUR DE PUISSANCE

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
262813
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
017411 - NETTOYAGE

Notes:

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

A l'élaboration de la présente section, on présume que le schéma unifilaire, le schéma de raccordement, ainsi que les détails relatifs à l'encombrement de l'appareillage seront indiqués sur les dessins.


26 36 23 APPAREILLAGE AUTOMATIQUE DE COMMUTATION DE CHARGE

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260501

Notes:

La présente section portant le numéro 26 36 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16301 - Appareillage automatique de commutation de charge, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise l'appareillage automatique de commutation de charge pouvant contrôler la tension sur toutes les phases de l'alimentation normale, provoquer le démarrage du groupe électrogène de secours, commuter les charges et commander l'arrêt du groupe électrogène de secours.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26410001 PARAFOUDRES DU PRIMAIRE
26 41 00.01 PARAFOUDRES DU PRIMAIRE

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

261318 - APPAREILLAGE PRIMAIRE DE COMMUTATION, JUSQU'A 15 KV
261113
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 26 41 01 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16303 - Parafoudres du primaire, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux et les matériels des parafoudres du primaire, les caractéristiques de ces derniers ainsi que leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26410002 PARAFOUDRES DU SECONDAIRE
26 41 00.02 PARAFOUDRES DU SECONDAIRE

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 26 41 02 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16494 - Parafoudres du secondaire, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux et les matériels des parafoudres du secondaire, les caractéristiques de ces derniers ainsi que leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26 41 13 Protection des constructions contre la foudre

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017419
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 26 41 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13100 - Protection contre la foudre, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les systèmes de protection contre la foudre composés de tiges de paratonnerre métalliques, de conducteurs de toiture et de descente, de prises de terre et des accessoires nécessaires.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

Pour déterminer si une protection contre la foudre est justifiée, on doit : 1) vérifier la fréquence des orages à l'emplacement du bâtiment et prescrire un tel système seulement si les conditions l'exigent, puis calculer la taille du système de protection selon le tableau isocéraunique de la norme CAN/CSA-B72, appendice E ; 2) évaluer l'importance historique et patrimoniale du bâtiment; 3) déterminer si le contenu, p. ex. explosifs, requiert une telle protection.


26 42 00 Protection cathodique

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017419
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 26 42 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13110 - Protection cathodique, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise la protection cathodique des armatures, des ouvrages métalliques immergés et des ouvrages métalliques submergés, par exemple des quais, des appontements, des pieux, des portes d'écluses et des barrages. Des techniques similaires sont utilisées notamment pour la protection d'installations pétrolières, d'installations de traitement des eaux usées et de réseaux de tuyauterie. Retenir les services d'un ingénieur en corrosion à une étape préliminaire de la conception, afin d'obtenir des renseignements quant au type et à l'étendue de la protection nécessaire.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

Si la protection cathodique doit être appliquée ultérieurement à la construction, relier à l'ouvrage métallique toutes les pièces à protéger et préciser le type de liaison électrique dès le début des travaux.


26420001 RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE PROTECTION CATHODIQUE
26 42 00.01 RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE PROTECTION CATHODIQUE

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
312333
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences visant  les matériaux et les matériels associés aux systèmes de protection cathodique, ainsi que l'installation et l'inspection sur place de tels systèmes.


26 50 00 ÉCLAIRAGE

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

Il est possible d'assurer un éclairage équilibré, qui procure un confort visuel, de limiter les effets de l'adaptation transitoire et de réduire le plus possible l'éblouissement perturbateur en se fondant sur les recommandations de l'IES pour ce qui est des rapports maximums de luminance. Il est possible d'améliorer l efficacité énergétique de l'éclairage en précisant l'utilisation de lampes T-5, T-8 ou T-10, plus petites, avec enduit triphosphoré, de ballasts à haute fréquence et de ballasts à faible distorsion harmonique totale. Il existe plusieurs façons d'améliorer l'éclairage naturel : planifier l'aménagement intérieur général de manière à bénéficier de l'éclairage naturel; choisir et disposer les cloisons de manière à utiliser au maximum l'éclairage naturel; sélectionner des matériaux intérieurs qui assurent le maximum de réflexion de la lumière naturelle; éviter les conséquences négatives de la lumière du soleil dans le lieu de travail; donner aux personnes un accès visuel à l'extérieur.


26 52 00 ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
260521 - FILS ET CABLES (0 - 1000 V)
260534 - CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS DE CONDUITS

Notes:

La présente section portant le numéro 26 52 01 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16536 - Blocs autonomes d'éclairage de sécurité, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux et les matériels des systèmes d'éclairage de sécurité, ainsi que l'installation de ceux-ci.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


26520001 SYSTEME CENTRAL D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
26 52 00.01 SYSTEME CENTRAL D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
260521 - FILS ET CABLES (0 - 1000 V)
260534 - CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS DE CONDUITS
265000 - ÉCLAIRAGE
263343 - CHARGEURS DE BATTERIES D'ACCUMULATEURS

Notes:

La présente section portant le numéro 26 52 02 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16537 - Lighting - Central Emergency System, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les systèmes d'éclairage de sécurité à source centrale d'alimentation, leurs batteries d'accumulateurs, chargeurs, supports, matériels auxiliaires et matériels de montage, ainsi que l'installation de tous ces éléments.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

Les sections 26 33 16 - Batteries et supports, et 26 33 43 - Chargeurs de batteries d'accumulateurs, contiennent les renseignements nécessaires à la rédaction de la présente section.

Les données concernant les chargeurs de batteries ont été tirées de la norme CSA C22.2 numéro 107.

Pour ce qui est de la ventilation du local des batteries d'accumulateurs, se reporter à la norme CSA C22.1.


26 53 00 INDICATEURS LUMINEUX DE SORTIE

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les indicateurs lumineux de sortie standard, autonomes, photogènes et photoluminescents, ainsi que la méthode d'installation connexe.

 Pour établir les prescriptions concernant les indicateurs lumineux de sortie, on s'est inspiré de la norme CSA C22.2 numéro 141.


26553301 Phares de danger (rouges)
26 55 33.01 Phares de danger (rouges)

Date: 1996/06/30

Sections connexes:

344310 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales
265614 - Assemblage et érection de tours en aluminium
260543

Notes:

La présente section portant le numéro 26 55 38 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16563 - Phare de danger (rouge), selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section a été élaborée par la section du Transport aérien, des Services d'architecture et de génie, de Travaux publics Canada, et elle n'a été revue ni par d'autres ministères, ni par le secteur privé.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Transports Canada, le numéro de la section peut être changé pour le suivant, à savoir 16989.


26 55 36 Feux d'obstacles (rouges)

Date: 1996/06/30

Sections connexes:

344310 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales
260543
265614 - Assemblage et érection de tours en aluminium

Notes:

La présente section portant le numéro 26 55 36 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16561 - Feux d'obstacles (rouges), selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section a été élaborée par la section du Transport aérien, des Services d'architecture et de génie, de Travaux publics Canada, et elle n'a été revue ni par d'autres ministères, ni par le secteur privé.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Transports Canada, le numéro de la section peut être changé pour le suivant, à savoir 16984.


26553601 Feux à éclats blancs pour balisage lumineux d'obstacles, M.I.
26 55 36.01 Feux à éclats blancs pour balisage lumineux d'obstacles, M.I.

Date: 1996/06/30

Sections connexes:

344310 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales

Notes:

La présente section portant le numéro 26 55 37 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16562 - Feux à éclats blancs pour balisage lumineux d'obstacles, M.I., selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section a été élaborée par la Direction du transport aérien, des Services d'architecture et de génie, de Travaux publics Canada, et elle n'a été revue ni par d'autres ministères, ni par le secteur privé.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Transports Canada, le numéro de la section peut être changé pour le suivant, à savoir 16991.


26 56 14 Assemblage et érection de tours en aluminium

Date: 1998/12/31

Sections connexes:

344310 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
003300
31233301 - EXCAVATION, CREUSAGE DE TRANCHÉES ET REMBLAYAGE

Notes:

La présente section portant le numéro 26 56 14 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16539 - Assemblage et érection de tours en aluminium, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les structures de tours en aluminium, les coffrages pour béton et les boulons d'ancrage, ainsi que l'installation de ces éléments.

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (DDN) et par la Direction du transport aérien, des Services d'architecture et de génie, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Transports Canada, le numéro de la section peut être changé pour le 16995 .


26 56 19 Éclairage routier

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
260501
265000 - ÉCLAIRAGE

Notes:

La présente section portant le numéro 26 56 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16550 - Poteaux et luminaires pour éclairage de rue, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les poteaux d'éclairage en béton, en acier, en aluminium et en bois, les supports des luminaires ainsi que les luminaires, de même que l'installation de ces éléments.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


27 05 13 Télécommunications -Branchements d'abonné

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

017419

Notes:

La présente section portant le numéro 27 05 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16123 - Câbles de télécommunications - Installations extérieures, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

Outre les compagnies de téléphone, d'autres entreprises de télécommunications peuvent également assurer la fourniture et l'installation de fils et de câbles servant à cette fin. Les tarifs de la plupart des compagnies de téléphone sont établis de manière à permettre aux abonnés de raccorder leur propre matériel (installations terminales) aux réseaux qu'elles exploitent. Les procédures du Programme de raccordement de matériel terminal sont décrites dans le document DC-01 (janvier 2002), Procédure de déclaration de conformité et d'enregistrement du matériel terminal, et dans le document AMR-01 (janvier 2002), Procédures concernant les avis de modification de réseau et les avis de divulgation de nouvelles interfaces entre le matériel terminal et le réseau, publiés par Industrie Canada.


27 05 26 MISE A LA TERRE ET MISE A LA MASSE DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

OBJET: La présente section définit les exigences générales concernant les résultats des travaux de mise à la terre et de mise à la masse des réseaux de télécommunications. Pour ce qui est du câblage, se reporter à la nouvelle section du DDN 27 11 19 - Câblage structuré pour réseaux de télécommunications, qui remplace les deux anciennes sections, 27 05 14 - Télécommunications - Câblage intérieur et 27 11 19 - Bornes et tableaux de répartition pour réseaux de télécommunications.


27 05 28 Canalisations pour réseaux de télécommunications

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

017419
336576 - CONDUITS ÉLECTRIQUES D'USAGE SOUTERRAIN POUR ENFOUISSEMENT DIRECT
260539 - Canalisations sous plancher pour installations électriques
260531 - ARMOIRES ET BOITES DE JONCTION, DE TIRAGE ET DE RÉPARTITION
260534 - CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS DE CONDUITS
260536 - CHEMINS DE CABLES POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
260538 - CANIVEAUX ET ACCESSOIRES DE PLANCHER MÉTALLIQUE CELLULAIRE
262723 - POTEAUX DE BRANCHEMENT INTÉRIEUR

Notes:

La présente section portant le numéro 27 05 28 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16702 - Réseaux de canalisations de télécommunications, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les réseaux de canalisations de télécommunications vides, avec réseau de distribution en plafond, en goulotte ou en plancher cellulaire.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

A l'élaboration de la présente section, on présume que la dernière édition de la norme CSA T530, Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces (norme ANSI/TIA/AIA-569A adoptée), servira de guide. Il est en outre recommandé de se reporter à la dernière édition du « Telecommunications Distribution Methods Manual » (TDMM), publiée par le Building Industry Consulting Service International (BICSI).

Demander l'avis du consultant en télécommunications afin de connaître toute exigence additionnelle du Maître de l'ouvrage. Si certaines parties du câblage sont fournies par la compagnie de téléphone, consulter cette dernière pendant l'étude du projet pour s'informer des possibilités quant au tracé, aux dimensions et à la disposition de la boîte principale, des boîtes de tirage, des armoires et des conduits.

Demander l'avis du consultant en systèmes mécaniques du bâtiment durant l'étape de l'étude, afin de déterminer toute exigence additionnelle relativement aux systèmes de commande.


27 10 05 CABLAGE STRUCTURÉ POUR RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

OBJET: La présente section vise les systèmes de câblage pour réseau de télécommunications à l'intérieur d'un bâtiment. Elle ne couvre pas le câblage extérieur comme le câblage central entre les bâtiments d'un campus. Cette nouvelle section du DDN 27 10 05 - Câblage structuré pour réseaux de télécommunications, remplace les deux anciennes sections 27 05 14 - Télécommunications - Câblage intérieur et 27 11 19 - Bornes et tableaux de répartition pour réseaux de télécommunications.


27 11 20 BORNES ET CONNECTEURS POUR CABLES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS - BRANCHEMENT D'ABONNÉ

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 27 11 20 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16211 - Terminals And Connectors For Communications Conductors - Entrance Facility, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les bornes et les connecteurs pour câbles aériens et câbles souterrains de branchement de téléphone, pour câbles coaxiaux et pour câbles à fibres optiques, et leur installation.

La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

La présente section vise les câbles de télécommunications reliant divers bâtiments regroupés sur un vaste espace (un campus par exemple); elle ne vise pas les câbles servant aux services téléphoniques local et interurbain, dont l'installation est assurée en majeure partie par la compagnie de téléphone.


27 31 00 Appareillage de commutation et d'acheminement pour systèmes téléphoniques

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
336573 - GROUPES DE CANALISATIONS ENCASTRÉES DANS LE BÉTON ET PUITS D'ACCES EN BÉTON
336576 - CONDUITS ÉLECTRIQUES D'USAGE SOUTERRAIN POUR ENFOUISSEMENT DIRECT
337116
260528 - MISE A LA TERRE DU SECONDAIRE
271120 - BORNES ET CONNECTEURS POUR CABLES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS - BRANCHEMENT D'ABONNÉ
270528 - Canalisations pour réseaux de télécommunications

Notes:

La présente section portant le numéro 27 31 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16720 - Branchements de service téléphonique, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le matériel de branchement de service téléphonique et son installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

A l'élaboration de la présente section, on présume que la dernière édition de la norme CSA T530, Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces (norme ANSI/TIA/AIA-569A adoptée), servira de guide. Il est en outre recommandé de se reporter à la dernière édition du « Telecommunications Distribution Methods Manual » (TDMM), publiée par le Building Industry Consulting Service International (BICSI).

A l'élaboration de la présente section, on présume que le tracé et la disposition des installations de branchement du réseau téléphonique, y compris les dimensions, les dégagements, la grosseur, le type et le nombre de canalisations, de conduits et d'appareils seront indiqués sur les dessins.

Prévoir l'installation d'une prise double dans chaque local de matériel téléphonique.

S'entendre avec la compagnie de téléphone ou l'entreprise de services de télécommunication quant aux éléments nécessaires pour la salle de branchement principal, les locaux réservés au matériel téléphonique, les armoires de raccordement auxiliaires, les antennes, les canalisations et les conduits.


27 51 16 Systèmes de sonorisation

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260501
260534 - CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS DE CONDUITS
275320 - ANTENNES COLLECTIVES DE TÉLÉVISION

Notes:

La présente section portant le numéro 27 51 16 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16724 - Système de sonorisation, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le matériel des systèmes de sonorisation existant en diverses configurations pouvant assurer diverses fonctions comme la recherche de personnes et la diffusion de musique; elle vise également l'installation de ce matériel.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

A l'élaboration de cette section, on présume que seront indiqués les détails relatifs à la disposition de l'équipement, le schéma de distribution verticale et le schéma fonctionnel illustrant tous les composants ainsi que la séquence de fonctionnement.


27 51 23 Systèmes d'intercom et de diffusion de programmes

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260501

Notes:

La présente section portant le numéro 27 51 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16723 - Système d'intercom/d'interphone, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le poste principal, les postes secondaires, le bloc d'alimentation et les autres éléments constitutifs d'un système d'intercommunication/d'interphone, de même que l'installation d'un tel système.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

A l'élaboration de cette section on présume qu'un schéma des canalisations verticales et des circuits de conversation est indiqué sur les dessins. La présente section ne prescrit que les exigences relatives aux systèmes d'intercom de base. Si un système plus complexe est requis, modifier la section en conséquence.

Coordonner les exigences de la présente section avec celles de la norme CFI 410 relative aux réseaux de communication et autres réseaux connexes dans des immeubles de grande hauteur.


27 52 24 Systèmes de communication pour hôpitaux

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 27 52 24 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16722 - Système de communication pour hôpital, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le matériel de communication bidirectionnelle, audiovisuelle et téléphonique, entre le poste central d'infirmières, les postes de soins décentralisés et les postes des patients, d'urgence, du personnel et de service d'un hôpital.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

A l'élaboration de la présente section, on présume que le schéma synoptique, les schémas de principe, de câblage et d'interconnexion, la description détaillée du système, le nombre d'appareils ainsi que l'emplacement coté de tous les éléments seront indiqués sur les dessins.


27 53 13 Systèmes d'horloge

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017419
260501
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 27 53 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13801 - Horloges et programmateurs électroniques de distribution de l'heure, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les horloges mères, les programmateurs, les émetteurs électroniques de signaux horaires, les horloges électroniques analogiques, les horloges numériques et les dispositifs de signalisation, leur fabrication et leur installation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


27 53 20 ANTENNES COLLECTIVES DE TÉLÉVISION

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 27 53 20 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16851 - Antennes collectives de télévision, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les antennes collectives de télévision, leurs haubans et leurs équipements, de même que l'installation de ces antennes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

A l'élaboration de cette section on présume que l'emplacement et les détails de montage des antennes, des haubans, de l'amplificateur, des canalisations et des câbles figurent sur les dessins.


28 13 00 Contrôle d'accès

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 28 13 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13706 - Contrôle d'accès, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les composants nécessaires pour réaliser un système complet de contrôle d'accès, y compris les dispositifs de surveillance et de verrouillage/déverrouillage de portes, et de communication avec l'utilisateur de l'accès.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

La présente section définit les critères de performance visant la fourniture et l'installation d'un système complet de contrôle d'accès, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. On fera référence à la présente section dans les sections connexes pertinentes du devis, pour tout ce qui touche les critères de performance de tels ouvrages. Les méthodes d'essai et de contrôle des critères prescrits doivent être décrites dans la présente section. Comme dans le cas de tout devis de performance, aucun nom de fabricant et aucune prescription descriptive ne doivent figurer dans la présente section.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes en cause sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Le contrôle peut être effectué avant l'acquisition du produit. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS, au paragraphe Documents à soumettre concernant l'assurance de la qualité, dans la PARTIE 2 - PRODUITS, à l'article Contrôle de la qualité à la source et dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article Contrôle de la qualité sur place.


28 13 19 Infrastructure pour systèmes de contrôle d'accès

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017419
260501
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 28 13 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13701 - Systèmes de gardiennage, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le tableau de surveillance, les dispositifs de contrôle, le matériel et les composants associés à un système de gardiennage, ainsi que le fonctionnement de ce dernier.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

A l'élaboration de la présente section on présume que l'emplacement du tableau de surveillance, des dispositifs de contrôle et des postes de contrôle des rondes, ainsi que les circuits et la filerie nécessaires seront indiqués sur les dessins.


28 13 27 Système de surveillance des portes

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017419
260531 - ARMOIRES ET BOITES DE JONCTION, DE TIRAGE ET DE RÉPARTITION
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
260501

Notes:

La présente section portant le numéro 28 13 27 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13702 - Système de surveillance des portes, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le tableau de contrôle, les contacts de portes, les armoires et les plaquettes à bornes, les résistances de fin de ligne et les dispositifs d'alarme d'un système de surveillance des portes ainsi que le fonctionnement de ce dernier.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

A l'élaboration de la présente section, on présume que l'emplacement du tableau de contrôle, des contacts de portes, des dispositifs d'alarme ainsi que les circuits et la filerie nécessaires seront indiqués sur les dessins.


28 13 28 Système de portier électronique

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260501
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 28 13 28 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13703 - Système de portier électronique, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les tableaux de commande d'entrée d'immeuble, les postes intérieurs (d'appartement), les gâches automatiques, leurs caractéristiques et leur installation avec système téléphonique à composition ou avec système de commutation n'utilisant pas de ligne de la compagnie de téléphone.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

S'assurer que le schéma de distribution verticale ainsi que le schéma général des connexions paraissent sur les dessins.

Rédiger la présente section en coordination avec les sections pertinentes de la Division 13 portant sur le système de gestion de l'énergie (SGE).


28 16 00 Détection d'intrusion

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 28 16 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13705 - Détection d'intrusion, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les systèmes de détection d'intrusion, composés d'un tableau de contrôle, d'appareils de détection et de moyens de communication, et comprenant des fonctions de surveillance de l'environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

La présente section définit les critères de performance visant la fourniture et l'installation d'un système complet de détection d'intrusion, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. On fera référence à la présente section dans les sections connexes pertinentes du devis, pour tout ce qui touche les critères de performance de tels ouvrages. Les méthodes d'essai et de contrôle des critères prescrits doivent être décrites dans la présente section. Comme dans le cas de tout devis de performance, aucun nom de fabricant ni aucune prescription descriptive ne doivent figurer dans la présente section.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes en cause sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Le contrôle peut être effectué avant l'acquisition du produit. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS, au paragraphe Documents à soumettre concernant l'assurance de la qualité, dans la PARTIE 2 - PRODUITS, à l'article Contrôle de la qualité à la source et dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article Contrôle de la qualité sur place.


28 23 00 Vidéosurveillance

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 28 23 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13704 - Vidéosurveillance, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les composants nécessaires pour réaliser un système de vidéosurveillance remplissant des fonctions liées à la saisie et à l'enregistrement d'images, et à leur visionnement sur écrans de moniteurs.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.

La présente section définit les critères de performance visant la fourniture et l'installation d'un système complet de vidéosurveillance, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. On fera référence à la présente section dans les sections connexes pertinentes du devis, pour tout ce qui touche les critères de performance de tels ouvrages. Les méthodes d'essai et de contrôle des critères prescrits doivent être décrites dans la présente section. Comme dans le cas de tout devis de performance, aucun nom de fabricant et aucune prescription descriptive ne doivent figurer dans la présente section.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes en cause sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Le contrôle peut être effectué avant l'acquisition du produit. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS, au paragraphe Documents à soumettre concernant l'assurance de la qualité, dans la PARTIE 2 - PRODUITS, à l'article Contrôle de la qualité à la source et dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article Contrôle de la qualité sur place.


28 31 00 DÉTECTION ET ALARME INCENDIE

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les systèmes d'alarme incendie. Pour connaître les exigences relatives aux systèmes multiplex, se reporter à la section 28 31 00.01 - Système multiplex d'alarme incendie.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section portant le numéro 28 31 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 13851 - Systèmes d'alarme incendie, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


28310001 Système multiplex d'alarme incendie
28 31 00.01 Système multiplex d'alarme incendie

Date: 1999/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 28 31 02 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13852 - Système multiplex d'alarme incendie, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux, les matériels, les méthodes d'installation ainsi que les accessoires nécessaires à la réalisation des systèmes multiplex d'alarme incendie.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


28310002 Systèmes multiplex d'alarme incendie et de communication phonique
28 31 00.02 Systèmes multiplex d'alarme incendie et de communication phonique

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
283100 - DÉTECTION ET ALARME INCENDIE

Notes:

La présente section portant le numéro 28 31 03 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13853 - Systèmes multiplex d'alarme incendie et de communication phonique, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les systèmes multiplex d'alarme incendie et de communication phonique entièrement surveillés, pilotés par microprocesseur, avec gestion des données en mode numérique et transmission de données en mode numérique et en multiplexage.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


31000001 TERRASSEMENT - VERSION ABRÉGÉE
31 00 00.01 TERRASSEMENT - VERSION ABRÉGÉE

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les travaux de défrichement et d'essouchement, d'excavation, de remblayage et de nivellement, ainsi que les matériaux de remplissage nécessaires, et elle doit être utilisée dans le cas de projets de petite envergure.

LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives à certaines conditions préalables et à certains crédits LEED définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques pour nouvelles constructions et rénovations importantes, LEED Canada-NC, version 1.0, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

La présente section portant le numéro 31 00 00.01 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 02300 - Terrassements et travaux connexes - Version abrégée, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


31 00 99 TERRASSEMENT - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

Notes:

OBJET:  La présente section vise les travaux de défrichement et d'essouchement, d'excavation, de remblayage et de nivellement, ainsi que les matériaux de remplissage nécessaires, et elle doit être utilisée dans le cas de projets de petite envergure.

VALIDATION:  La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN) et par l'Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes (ACPP).

La présente section est une version abrégée des sections 31 05 16 - Granulats, 31 11 00 - Défrichement et essouchement, 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage 31 22 13 - Travaux de nivellement sommaire, et elle doit être utilisée dans le cas de travaux de petite envergure exécutés pour le gouvernement fédéral. Il se peut qu'elle ne contienne pas tous les renseignements nécessaires pour couvrir l'étendue des travaux prévus dans le cas de tous les projets; le cas échéant, il faudra la modifier en conséquence, en supprimant des prescriptions et en en ajoutant de nouvelles tirées des sections mentionnées précédemment.


31 04 31 OUVRAGES HISTORIQUES - ÉTAIEMENT/CONTREVENTEMENT ET REPRISE EN SOUS-OEUVRE

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
060573 - TRAITEMENT DU BOIS

Notes:

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le Comité technique et d'examen par les pairs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un comité national de spécialistes de la conservation du patrimoine.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 01 35 21 - Exigences LEED.


31 05 10 MASSE VOLUMIQUE SECHE MAXIMALE CORRIGÉE - MATÉRIAUX DE REMBLAI

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

Notes:

OBJET: La présente section vise les paramètres de calcul à utiliser pour la correction de la masse volumique sèche maximale en vue de tenir compte des granulats dont la dimension est supérieure à (19) (4.75) mm.


31 05 16 Granulats

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 31 05 17 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02701 - Granulats - prescriptions générales, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les exigences générales concernant la fourniture et la préparation des granulats qui doivent être mis en tas ou incorporés à l'ouvrage. Les exigences visant les caractéristiques physiques des différents types de granulats sont spécifiées dans les sections connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section doit toujours être utilisée conjointement avec celles qui traitent des granulats.


31091601 GABARITS POUR BATTAGE DE PIEUX
31 09 16.01 GABARITS POUR BATTAGE DE PIEUX

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les produits et les matériaux de même que l'installation, l'enlèvement et la protection des gabarits temporaires et permanents servant au battage des pieux.

 Les gabarits pour battage de pieux ne sont généralement pas conçus et calculés par le Représentant du Ministère/l'Ingénieur/le Consultant. L'utilisation de gabarits fait partie des travaux de construction et, à ce titre, ne donne pas lieu à un mesurage aux fins de paiement distinct. Lorsque la nature de l'ouvrage est telle que certaines marches à suivre et certaines précautions sont jugées nécessaires pour le battage des pieux ou que les gabarits sont intégrés à l'ouvrage fini, les gabarits ainsi que leur performance peuvent être conçus et calculés par le Représentant du Ministère/l'Ingénieur/le Consultant et prescrits aux termes du présent contrat. La construction, la mise en oeuvre, le réglage et l'enlèvement des gabarits sont considérés comme faisant partie intégrante des travaux. Lorsque les gabarits sont calculés et prescrits dans le devis, ils doivent faire l'objet d'un mesurage distinct aux fins de paiement sous la forme d'un montant forfaitaire ou de prix unitaires.


31091628 ESSAIS DE PIEUX
31 09 16.28 ESSAIS DE PIEUX

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  Cette section décrit les marches à suivre pour les essais et l'évaluation des pieux.

 Il incombe au Représentant du Ministère/à l'Ingénieur/au Consultant de déterminer s'il est opportun d'effectuer des essais de pieux. En général, lorsqu'il s'agit de petits travaux effectués dans des sols relativement homogènes où les pieux mis en place ne doivent pas supporter de charges complexes, le coût des essais de chargement des pieux ne permet aucune économie significative pour l'ensemble du projet.

 La présente section portant le numéro 31 09 16.28 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 02452 - Essais de pieux, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


31 11 00 DÉFRICHEMENT ET ESSOUCHEMENT

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les travaux de défrichement grossier et au ras du sol, les travaux d'essouchement et la coupe d'arbres isolés.

LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives à certaines conditions préalables et à certains crédits LEED définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques pour nouvelles constructions et rénovations importantes, LEED Canada-NC, version 1.0, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

La présente section portant le numéro 31 11 00 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 02231 - Déblaiement et essouchement, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


31 14 13 DÉCAPAGE ET MISE EN DÉPOT DU SOL

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

015200 - INSTALLATIONS DE CHANTIER
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les méthodes écologiques d'enlèvement et de préservation de la terre végétale.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La terre végétale correctement mise en dépôt sent la terre propre. Un tas de terre végétale qui sent la pourriture ou qui dégage de fortes odeurs n'a pas d'aptitude culturale et seuls des amendements lui rendront sa fertilité.

LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives à certaines conditions préalables et à certains crédits LEED définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques pour nouvelles constructions et rénovations importantes, LEED Canada-NC, version 1.0, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

La présente section portant le numéro 31 14 13 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 02233 - Préservation de la terre végétale, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


31 22 13 Travaux de nivellement sommaire

Date: 2000/12/31

Sections connexes:

311100 - DÉFRICHEMENT ET ESSOUCHEMENT
312214 - TRAVAUX DE NIVELLEMENT D'AÉRODROMES
312333
312316
320190
012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI

Notes:

La présente section portant le numéro 31 22 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02311 - Travaux de nivellement, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les travaux de nivellement, y compris l'enlèvement de la terre végétale, les essais et l'évacuation des matériaux de surplus.

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national et par l'Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


31 22 14 TRAVAUX DE NIVELLEMENT D'AÉRODROMES

Date: 2004/09/30

Sections connexes:

024113 - Démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain
311100 - DÉFRICHEMENT ET ESSOUCHEMENT
312333
334616 - Tuyauterie de drainage souterrain
310510 - MASSE VOLUMIQUE SECHE MAXIMALE CORRIGÉE - MATÉRIAUX DE REMBLAI
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 31 22 14 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02312 - Travaux de nivellement des aérodromes, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET:  La présente section précise les exigences relatives aux travaux de nivellement d'aérodromes selon les tracés, les niveaux, les profils en travers types indiqués sur les dessins ou établis par le Représentant du Ministère/l'Ingénieur/le Consultant, ainsi qu'aux travaux de compactage de la couche de forme des zones à revêtir en dur.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le A4 Génie de l'air, Quartier général de la 1re Division aérienne du Canada, Winnipeg, Manitoba.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux choix des matériaux, y compris le recyclage et la récupération de ceux-ci, de même que des options à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


31221613 REPROFILAGE DE LA COUCHE DE FORME D'UNE CHAUSSÉE
31 22 16.13 REPROFILAGE DE LA COUCHE DE FORME D'UNE CHAUSSÉE

Date: 2004/09/30

Sections connexes:

013500
312413 - REMBLAIS ROUTIERS
310510 - MASSE VOLUMIQUE SECHE MAXIMALE CORRIGÉE - MATÉRIAUX DE REMBLAI
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 31 26 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02336 - Réfection de l'infrastructure d'une chaussée, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise la reprise du compactage et le reprofilage de la couche de forme (parfois désignée sous-fondation) d'une chaussée, selon les tracés, les niveaux et les profils en travers types indiqués ou établis par le Représentant du Ministère/l'Ingénieur/le Consultant.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


31231626 Excavation dans le roc
31 23 16.26 Excavation dans le roc

Date: 2001/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
015600 - OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES
013529
312333
012100 - ALLOCATIONS

Notes:

La présente section portant le numéro 31 23 17 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02316 - Excavation dans le roc, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les travaux de dynamitage, aussi appelé sautage, ainsi que l'excavation dans le roc et l'élimination des déblais.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

Si l'excavation dans le roc ou le dynamitage menace d'endommager les fondations des bâtiments, des routes ou autres ouvrages avoisinants, spécifier dans la Division 1 que l'Entrepreneur doit photographier les lieux et que les photos doivent être examinées conjointement avec l'Ingénieur/le Consultant avant le début des travaux. Fournir une description de toutes les structures susceptibles d'être endommagées et décrire l'intérieur ainsi que l'extérieur des bâtiments.

Si l'excavation dans le roc menace d'endommager les fondations des bâtiments avoisinants, spécifier dans la Division 1 que l'Entrepreneur ou l'Ingénieur/le Consultant doit effectuer une reconnaissance des terrains en vue de définir les conditions existantes, comprenant en outre des photographies des bâtiments avoisinants, avant d'entamer les travaux de dynamitage et il doit vérifier l'état des fondations pour déterminer s'il est nécessaire de procéder à des travaux d'étaiement/de reprise en sous-oeuvre.


31233301 EXCAVATION, CREUSAGE DE TRANCHÉES ET REMBLAYAGE
31 23 33.01 EXCAVATION, CREUSAGE DE TRANCHÉES ET REMBLAYAGE

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

312316
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
320190
310516 - Granulats
313219
024113 - Démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain
015600 - OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES
013529
310510 - MASSE VOLUMIQUE SECHE MAXIMALE CORRIGÉE - MATÉRIAUX DE REMBLAI
334620
231126 - TUYAUTERIE DE GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ POUR INSTALLATIONS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

OBJET:  La présente section vise les travaux d'excavation, le creusage de tranchées et les travaux de remblayage précédant la construction ou l'installation d'ouvrages, de conduits, de canalisations, de conduites d'égout et de matériels connexes.

 Si la section 31 23 16.26 - Excavation dans le roc, fait partie du devis, supprimer toute référence à ce sujet dans la présente section.

 Si l'excavation proposée dans le roc menace d'endommager les fondations des bâtiments avoisinants, spécifier dans la Division 1 que l'Entrepreneur, le Représentant du Ministère, l'Ingénieur ou le Consultant doit effectuer une reconnaissance des terrains en vue de définir les conditions existantes, avec photographies des bâtiments avoisinants, avant de commencer les travaux, et il doit vérifier l'état des fondations pour déterminer s'il est nécessaire de procéder à des travaux de reprise en sous-oeuvre, ou autres, le cas échéant.

 Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le secteur privé, ajouter les prescriptions visant la couche de fondation de l'assise d'une chaussée, y compris le remblayage et le compactage, ainsi que celles relatives aux pieux porteurs si le battage des pieux doit être effectué avant l'excavation des matériaux entourant ces pieux.

 La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives à certaines conditions préalables et à certains crédits LEED définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques pour nouvelles constructions et rénovations importantes, LEED Canada-NC, version 1.0, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

 La présente section portant le numéro 31 23 33.01 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 02315 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat) 1995.


31 24 13 REMBLAIS ROUTIERS

Date: 2004/09/30

Sections connexes:

015600 - OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES
024113 - Démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain
311100 - DÉFRICHEMENT ET ESSOUCHEMENT
312333
312216
334616 - Tuyauterie de drainage souterrain
310510 - MASSE VOLUMIQUE SECHE MAXIMALE CORRIGÉE - MATÉRIAUX DE REMBLAI
321123 - Couche de base granulaire
321116
329119
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 31 24 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02317 - Déblai, remblai et compactage en construction routière, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec la Ontario Road Builders' Association (Mississauga, Ontario).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux choix des matériaux, y compris le recyclage et la récupération de ceux-ci, de même que des options à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section vise les travaux d'excavation (chaussées et zones d'emprunt), de remblayage et de compactage associés à des travaux de construction routière de petite envergure. Utiliser le devis directeur du ministère des Transports de la province dans le cas de travaux de grande envergure.


31311913 LUTTE CHIMIQUE CONTRE LA VÉGÉTATION INDÉSIRABLE
31 31 19.13 LUTTE CHIMIQUE CONTRE LA VÉGÉTATION INDÉSIRABLE

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les exigences relatives à l'épandage d'herbicides destinés au désherbage, au débroussaillage, à l'essouchement et à la stérilisation du sol.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  Il est possible de supprimer de nombreux types de végétation indésirable (mauvaises herbes ou adventices) simplement en favorisant la croissance des plantes cultivées (gazon, p. ex.). La mise en oeuvre d'un programme d'entretien complet, y compris l'application d'engrais, est un bon moyen d'aider à cette croissance.

 La Norme pour l'éducation, la formation et la certification en matière de pesticides au Canada (communément appelée la Norme nationale) consiste en une série de documents qui donnent un aperçu de la structure et des critères des programmes de certification de l'applicateur et de la vente des pesticides au Canada. Chaque province possède son propre programme de certification pour les applicateurs et les vendeurs de pesticides. Ces programmes sont réglementés par les organismes provinciaux de réglementation des pesticides, mais peuvent être donnés par les établissements d'enseignement. Les territoires ne possèdent pas leur propre programme de certification, mais reconnaissent la certification provenant d'autres provinces. Pour de plus amples renseignements, veuillez joindre l'organisme provincial ou territorial pertinent de réglementation des pesticides.

 La présente section portant le numéro 31 31 19.13 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 02361 - Lutte chimique contre la végétation indésirable, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


31321319 STABILISATION DES SOLS A LA CHAUX
31 32 13.19 STABILISATION DES SOLS A LA CHAUX

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
310510 - MASSE VOLUMIQUE SECHE MAXIMALE CORRIGÉE - MATÉRIAUX DE REMBLAI
312413 - REMBLAIS ROUTIERS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise la stabilisation de la couche de forme d'une chaussée par épandage de chaux hydratée, incorporation de la chaux aux matériaux existants par malaxage, puis compactage de l'ouvrage.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 La présente section portant le numéro 31 32 14 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 02341 - Stabilisation des sols à la chaux, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


31321901 GÉOTEXTILES
31 32 19.01 GÉOTEXTILES

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
312333
312413 - REMBLAIS ROUTIERS
353119 - OUVRAGES DE PROTECTION
334616 - Tuyauterie de drainage souterrain
334620
313219
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 31 32 21 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02072 - Géotextiles, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la fourniture et à la mise en place de géotextiles. Les géotextiles en polymère peuvent être employés dans les ouvrages de protection, de filtration ou de drainage, les brise-lames, les murs de soutènement ainsi que dans les plates-formes routières et ferroviaires, où elles jouent un rôle d'écran séparateur empêchant le mélange de matériaux granulaires de grosseurs différentes. Les géotextiles peuvent également être utilisés comme filtres hydrauliques pour permettre le passage de l'eau tout en préservant la résistance d'un sol granulaire.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le personnel de la Direction du génie civil/SAG/SI/TPSGC.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


31321902 GÉOMEMBRANES
31 32 19.02 GÉOMEMBRANES

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 31 32 22 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02073 - Géomembranes, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la fourniture et à la mise en place de géomembranes employées comme pellicules imperméables pour les bassins de stockage des eaux usées, les bassins de lagunage, les remblais et les autres ouvrages de retenue. La présente section vise les membranes thermoplastiques; la modifier selon les besoins des travaux si l'on prévoit utiliser des membranes élastomères ou bitumineuses.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


31321913 STABILISATION DES SOLS AU MOYEN DE GÉOGRILLES
31 32 19.13 STABILISATION DES SOLS AU MOYEN DE GÉOGRILLES

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
312333
312413 - REMBLAIS ROUTIERS
353119 - OUVRAGES DE PROTECTION
334616 - Tuyauterie de drainage souterrain
334620
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 31 32 20 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02071 - Géogrilles pour le renforcement des sols, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives aux géogrilles en polymère. Les géogrilles peuvent être utilisées pour la construction d'ouvrages de protection ou de soutènement, de brise-lames, de remblais et de plates-formes routières et ferroviaires, où elles jouent le rôle d'armature afin de transférer au sol où elles sont mises en place une certaine résistance à la traction.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec le personnel de la Direction du génie civil/SAG/SI/TPSGC.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


31 36 00 Gabions

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

313219
312333
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 31 36 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02372 - Gabions, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la fourniture et à l'installation de gabions traditionnels, aussi appelés gabions-boîtes, ou de gabions plats, appelés matelas, constitués de treillis métalliques ou de géogrilles et remplis de pierres. Un ouvrage en gabions est fait d'un certain nombre de boîtes ou de matelas assemblés de façon que les joints entre les boîtes ou les matelas soient aussi résistants que le treillis lui-même, et que le tout forme une structure monolithique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.


31 36 19 MATELAS-GABIONS

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013529
313219

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la fourniture, la mise en place et la protection d'une ou de plusieurs couches de roches de carrière calibrées et concassées, étendues et nivelées sous l'eau pour former une surface d'appui uniforme sur laquelle viendront reposer des caissons en béton ou des caissons en bois.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 35 43 - Protection de l'environnement, la section 03 30 00 - Béton coulé en place et la section 35 20 23 - Dragage.

La présente section portant le numéro 31 36 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02373 - Assise de roches concassées, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


31 37 00 Perrés

Date: 2001/12/31

Sections connexes:

313219
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 31 37 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02371 - Rip-Rap, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les pierres, le mortier de ciment et les géotextiles servant à la réalisation des perrés de blindage, lourds, tout-venant et placés à la main.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.


31531301 CAISSONS A CLAIRE-VOIE, EN BOIS
31 53 13.01 CAISSONS A CLAIRE-VOIE, EN BOIS

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
060573 - TRAITEMENT DU BOIS
313619 - MATELAS-GABIONS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les caissons à claire-voie, en bois, y compris les dispositifs de fixation ainsi que les méthodes de construction, de mise en place et de ballastage connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Les produits chimiques de préservation servent à donner au bois une plus grande durabilité. La plupart des produits chimiques enregistrés auprès d'Agriculture Canada comme produits de préservation sont des pesticides très toxiques et potentiellement dangereux. De puissance variable et tous poisons, à des degrés divers, ces produits peuvent, s'ils ne sont pas utilisés correctement, être dangereux tant pour l'être humain que pour les autres formes de vie.

La présente section portant le numéro 31 53 13.01 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 02261 - Caissons à claire-voie, en bois, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


31 61 13 FONDATIONS SUR PIEUX - EXIGENCES GÉNÉRALES

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
316324 - PIEUX BATTUS PILONNÉS EN BÉTON, A BASE ÉLARGIE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les matériaux/matériels, les méthodes de battage et les essais associés aux pieux, y compris les prescriptions relatives à l'emploi d'un analyseur de battage de pieux.

 La présente section portant le numéro 31 61 13 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 02451 - Fondations sur pieux - Prescriptions générales, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


31621319 PIEUX EN BÉTON PRÉFABRIQUÉS
31 62 13.19 PIEUX EN BÉTON PRÉFABRIQUÉS

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
033300
034100 - ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON STRUCTURAL
316113 - FONDATIONS SUR PIEUX - EXIGENCES GÉNÉRALES
017411 - NETTOYAGE

Notes:


31621613 PALPLANCHES D'ACIER
31 62 16.13 PALPLANCHES D'ACIER

Date: 2004/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
312333
316113 - FONDATIONS SUR PIEUX - EXIGENCES GÉNÉRALES

Notes:

La présente section portant le numéro 31 62 17 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02456 - Palplanches d'acier, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux et l'installation de palplanches faites de profilés métalliques, soit à âme rectiligne à enclenchement, soit en acier à enclenchement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section prescrit des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


31621614 OUVRAGES CELLULAIRES EN PALPLANCHES D'ACIER
31 62 16.14 OUVRAGES CELLULAIRES EN PALPLANCHES D'ACIER

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
310516 - Granulats
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section précise les exigences visant la mise en place d'ouvrages cellulaires en palplanches d'acier, du type cylindrique ou cloisonné.

 La présente section doit être utilisée conjointement avec la section 31 62 16.13 - Palplanches d'acier.

 La présente section portant le numéro 31 62 16.14 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 02467 - Ouvrages cellulaires en palplanches d'acier, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat) 1995.


31621616 PIEUX EN ACIER A SECTION EN H
31 62 16.16 PIEUX EN ACIER A SECTION EN H

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

310916
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
316113 - FONDATIONS SUR PIEUX - EXIGENCES GÉNÉRALES
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériels et les matériaux, les revêtements de protection ainsi que les travaux de soudage, d'assemblage et de mise en oeuvre associés aux pieux en acier à section en H.


31621619 PIEUX A TUBE D'ACIER
31 62 16.19 PIEUX A TUBE D'ACIER

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

310916
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
316113 - FONDATIONS SUR PIEUX - EXIGENCES GÉNÉRALES

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériels et les matériaux, les revêtements de protection ainsi que les travaux de soudage, d'assemblage et de mise en oeuvre associés aux pieux à tube d'acier.


31 62 19 PIEUX EN BOIS

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

310916
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
060573 - TRAITEMENT DU BOIS
316113 - FONDATIONS SUR PIEUX - EXIGENCES GÉNÉRALES
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise le matériel et les matériaux ainsi que les travaux de préparation et de mise en oeuvre associés aux pieux en bois.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.


31 63 19 Pieux forés ancrés par injection de scellement

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
316113 - FONDATIONS SUR PIEUX - EXIGENCES GÉNÉRALES
310916
316319 - Pieux forés ancrés par injection de scellement
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
033726 - Béton mis en place sous l'eau
032000 - ARMATURES POUR BÉTON

Notes:

La présente section portant le numéro 31 63 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02476 - Pieux caissons encastrés dans le roc, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux servant à la réalisation de pieux caissons encastrés dans le roc, ainsi que les méthodes d'installation connnexes et les exigences relatives au mesurage aux fins de paiement de ce type d'ouvrages.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


31631913 SYSTEMES D'ANCRAGE DE PIEUX PAR INJECTION DE SCELLEMENT
31 63 19.13 SYSTEMES D'ANCRAGE DE PIEUX PAR INJECTION DE SCELLEMENT

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
033726 - Béton mis en place sous l'eau
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section portant le numéro 31 63 19.13 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 02466 - Systèmes d'ancrage de pieux par injection de scellement, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat) 1995.


31 63 23 PIEUX EN BÉTON FORÉS

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

310916
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
032000 - ARMATURES POUR BÉTON
316319 - Pieux forés ancrés par injection de scellement
033726 - Béton mis en place sous l'eau
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise le matériel et les matériaux, les revêtements de protection ainsi que les travaux de soudage, d'assemblage et de mise en oeuvre associés aux pieux en béton forés.


31 63 24 PIEUX BATTUS PILONNÉS EN BÉTON, A BASE ÉLARGIE

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

310916
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
316113 - FONDATIONS SUR PIEUX - EXIGENCES GÉNÉRALES
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise le battage, les essais et la tenue des carnets de battage des pieux battus pilonnés en béton, à base élargie, ainsi que les matériaux et les matériels connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


31632616 CAISSONS EN BÉTON POUR TRAVAUX MARITIMES
31 63 26.16 CAISSONS EN BÉTON POUR TRAVAUX MARITIMES

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

032000 - ARMATURES POUR BÉTON
352023 - Dragage
313619 - MATELAS-GABIONS
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
034100 - ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON STRUCTURAL
312333
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section précise les exigences relatives à la construction et à l'installation de caissons en béton lorsque les travaux de construction sont entièrement ou partiellement exécutés à flot. On peut réaliser la dalle-support des caissons en cale sèche, sur une voie de lancement ou sur un chaland submersible, et même ériger à sec les parois des caissons jusqu'à la hauteur qui assurera leur flottabilité, et ensuite terminer le reste des parois à flot. D'autres méthodes peuvent être proposées et pourront être adoptées si elles sont approuvées.


32011101 Nettoyage des chaussées et enlèvement des marquages de chaussées
32 01 11.01 Nettoyage des chaussées et enlèvement des marquages de chaussées

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
320111

Notes:

La présente section portant le numéro 32 01 12 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02722 - Nettoyage des chaussées et enlèvement des marquages de chaussées, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les produits et les méthodes de nettoyage des chaussées ainsi que les méthodes utilisées pour l'enlèvement des marquages de chaussées.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Dans le cas de revêtements de chaussées sévèrement fissurés ou réparés à maintes reprises avec des produits d'obturation à base de caoutchouc ou d'un autre type, il peut être nécessaire d'enlever les produits d'obturation existants et/ou de colmater les fissures avant la mise en oeuvre du nouveau revêtement de surface ou du coulis bitumineux. Se reporter à la section 32 01 11.02 - Nettoyage et colmatage des fissures de  chaussées.


32011102 NETTOYAGE ET COLMATAGE DES FISSURES DE CHAUSSÉE
32 01 11.02 NETTOYAGE ET COLMATAGE DES FISSURES DE CHAUSSÉE

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
321216 - Revêtements de chaussée bitumineux

Notes:

La présente section portant le numéro 32 01 28 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02983 - Nettoyage et colmatage des fissures de chaussée, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux et les travaux exécutés en vue de préparer la surface d'une chaussée en béton bitumineux ou en béton de ciment Portland avant d'effectuer un traitement de surface ou de répandre un coulis bitumineux ou un tapis d'enrobés.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

Souvent, il faut enlever le produit d'étanchéité pour fissures déjà en place, particulièrement lorsqu'il s'agit de fissures larges, à cause de sa tendance à remonter à la surface du revêtement neuf. Le concepteur devra examiner la chaussée afin de déterminer si ce travail doit être fait, compte tenu du type et de la quantité de produit d'étanchéité précédemment mis en place.

Pour rédiger la présente section, le rédacteur doit choisir le type ou les types de produits d'étanchéité, de même que la méthode d'application de chacun de ces produits, et il doit inclure les prescriptions correspondantes dans l'article Mesurage aux fins de paiement.


32011301 Enduits superficiels - Structure monocouche
32 01 13.01 Enduits superficiels - Structure monocouche

Date: 1999/12/31

Sections connexes:

310516 - Granulats
321123 - Couche de base granulaire
320111
321213
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 32 01 14 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02786 - Traitement de surface au bitume - Une seule application, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section précise les exigences relatives à l'application d'une couche de bitume, suivie de l'application d'une couche de granulat sur un revêtement en dur existant ou une fondation supérieure granulaire.


32011302 Enduits superficiels - Structure multicouche
32 01 13.02 Enduits superficiels - Structure multicouche

Date: 1999/12/31

Sections connexes:

310516 - Granulats
321123 - Couche de base granulaire
320111
212132
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
321213

Notes:

La présente section portant le numéro 32 01 15 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02787 - Traitement de surface au bitume - Applications multiples, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section précise les exigences relatives à la pose de deux ou trois couches, en alternance, de bitume et de granulat sur un revêtement en dur existant ou une fondation supérieure granulaire.


32011601 Rainurage des revêtements de chaussée souples
32 01 16.01 Rainurage des revêtements de chaussée souples

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 32 01 27 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02981 - Rainurage des revêtements de chaussée, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le rainurage des chaussées dans le but d'améliorer l'adhérence des pneus des véhicules, au freinage, lorsque le revêtement est mouillé.

VALIDATION: La présente section a été élaborée en collaboration avec le personnel de la Direction du génie civil /SAG/SI/TPSGC.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


32011613 REPROFILAGE DE CHAUSSÉES BITUMINEUSES
32 01 16.13 REPROFILAGE DE CHAUSSÉES BITUMINEUSES

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
310516 - Granulats

Notes:

La présente section portant le numéro 32 12 53 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02747 - Reprofilage de chaussées bitumineuses, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la scarification et au reprofilage de chaussées bitumineuses avec ajout de nouveaux matériaux granulaires en vue de corriger la couche de base, au besoin, selon les tracés, niveaux et profils en travers indiqués ou établis par l'Ingénieur/le Consultant. Si l'on prévoit la réparation de certaines parties du revêtement de chaussée n'ayant pas une portance suffisante, ajouter les prescriptions requises dans la présente section.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


32 01 18 ÉVIDEMENT ET SCELLEMENT DES FISSURES DE CHAUSSÉE

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 32 01 18 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02982 - Évidement et scellement des fissures de chaussée, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les travaux d'entretien exécutés dans le but de sceller des fissures dans un revêtement existant et les matériaux requis à cette fin. Utiliser la section 32 01 11.02 - Nettoyage et colmatage des fissures de chaussée, lorsqu'il s'agit d'obturer des fissures en vue de l'application d'un revêtement neuf.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Ne pas utiliser la présente section si un revêtement préparé à chaud doit être appliqué sur la chaussée dans l'année qui suit.


32019033 PRÉSERVATION DES ARBRES ET DES ARBUSTES
32 01 90.33 PRÉSERVATION DES ARBRES ET DES ARBUSTES

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
329220
329221
329223 - GAZONNEMENT
329345

Notes:

OBJET:  La présente section vise les méthodes de fertilisation et de préservation de l'appareil radiculaire des végétaux touchés par des travaux d'excavation ou de modification du niveau du sol.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  Il importe de planifier le tracé des câbles et des canalisations d'utilités de façon que ceux-ci ne passent pas au-dessous ou à proximité de zones plantées d'arbres. Des travaux ultérieurs de creusage aux fins de réparation et de remise en état pourraient endommager l'appareil radiculaire des arbres et des arbustes prévus.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  Si des engrais chimiques sont utilisés, se reporter aux indications ci-après en ce qui a trait à la toxicité des produits.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  Engrais azotés - Le nitrate d'ammonium, le phosphate d'ammonium diacide et le sulfate d'ammonium présentent des niveaux de toxicité semblables et sont considérés comme beaucoup moins toxiques que l'ammoniac anhydre, l'ammoniac liquide ou l'urée. Quant au phosphate monoacide d'ammonium, il est plus toxique que le phosphate d'ammonium diacide, mais moins que l'urée.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  Engrais phosphatés - Les engrais phosphatés sont généralement peu toxiques, car un pourcentage important des phosphates précipitent dans le sol avant d'atteindre les racines. Il n'existe habituellement pas de limite de sécurité quant à la quantité des engrais phosphatés qui peuvent être appliqués. Se rappeler toutefois que les phosphates favorisent la germination des graines et qu'une application généreuse de tels engrais favorisera autant la pousse des mauvaises herbes que celle de la végétation souhaitée.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  Engrais potassiques - Le chlorure de potassium (KCl) est l'engrais potassique le plus courant et il est moins toxique que la plupart des engrais azotés. Le sulfate de potassium (K2SO4) est encore moins toxique que le chlorure de potassium. Quant au sulfate de potassium-magnésium, il présente à peu près le même niveau de toxicité par unité de potassium que le chlorure de potassium. Le nitrate de potassium est l'un des dérivés du potassium les moins toxiques. Les engrais qui contiennent des micronutriments (bore, cuivre, ferromanganèse ou zinc) sont plus toxiques que les engrais équivalents dont la formule ne comprend pas de micronutriments. Le bore est particulièrement toxique et on doit en proscrire l'application.

 La modification des conditions de la rhizosphère affectera la santé, voire la survie des végétaux. Consulter un pépiniériste afin de choisir la méthode qui convient le mieux.

 Les végétaux seront en meilleure santé et leurs chances de survie seront meilleures s'ils font l'objet de mesures d'entretien un an avant la mise en chantier. Ces mesures d'entretien peuvent inclure la fertilisation, l'arrosage, l'émondage ainsi que la taille des racines.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

La présente section portant le numéro 32 01 90.33 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02901 - Préservation des arbres et des arbustes, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


32111601 Couche de fondation granulaire
32 11 16.01 Couche de fondation granulaire

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
312214 - TRAVAUX DE NIVELLEMENT D'AÉRODROMES
310516 - Granulats

Notes:

La présente section portant le numéro 32 11 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02723 - Granular Sub-base, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise la fourniture, la production et la mise en place de gravier ou de pierre de carrière nécessaires à la réalisation d'une couche de fondation granulaire suivant les tracés, les niveaux et les profils en travers types indiqués sur les dessins ou conformes aux directives de l'Ingénieur/du Consultant.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


32 11 17 REPROFILAGE DE PLATES-FORMES GRANULAIRES DE CHAUSSÉE

Date: 2004/12/31

Sections connexes:

017419
015600 - OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES
311100 - DÉFRICHEMENT ET ESSOUCHEMENT
312333
312413 - REMBLAIS ROUTIERS
334616 - Tuyauterie de drainage souterrain
310516 - Granulats
310510 - MASSE VOLUMIQUE SECHE MAXIMALE CORRIGÉE - MATÉRIAUX DE REMBLAI
321123 - Couche de base granulaire
321116
329119

Notes:

La présente section portant le numéro 32 11 17 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02748 - Reprofilage de plates-formes granulaires de chaussées, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la scarification et au reprofilage des plates-formes granulaires des chaussées existantes, avec ajout de nouveaux matériaux granulaires pour couche de base, au besoin, selon les tracés, les niveaux et les profils en travers types indiqués ou établis par le Représentant du Ministère/l'Ingénieur/le Consultant.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec la Ontario Road Builders' Association (Mississauga, Ontario).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


32 11 23 Couche de base granulaire

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017419
312413 - REMBLAIS ROUTIERS
310516 - Granulats
321116
312214 - TRAVAUX DE NIVELLEMENT D'AÉRODROMES

Notes:

La présente section portant le numéro 32 11 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02721 - Couche de base granulaire, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section porte actuellement le numéro 02721, selon le Répertoire normatif* 1995. A partir de la mise à jour de janvier 2005, elle sera publiée sous le numéro 32 11 23, conformément à la classification du nouveau Répertoire normatif  (MasterFormat* 2004).

OBJET: La présente section précise les exigences concernant la fourniture, la production et la mise en place de gravier concassé ou de pierre de carrière concassée nécessaires à la réalisation d'une couche de base granulaire, suivant les tracés, les niveaux et les profils en travers types indiqués ou selon les directives de l'Ingénieur/du Consultant.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


32 11 33 COUCHES DE BASE STABILISÉES AU CIMENT

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
013216
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
310516 - Granulats
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la production, à la mise en place et à la cure d'une couche de base granulaire stabilisée au ciment, dont les matériaux sont mélangés en centrale ou sur le chantier, sur une couche de base ou une couche de fondation granulaire préalablement préparée.

Modifier la présente section selon que le malaxage, dans le cas des présents travaux, est exécuté en centrale ou sur le chantier.


32 12 10 Essai d'immersion Marshall - Mélanges bitumineux

Date: 2001/12/31

Sections connexes:

Notes:

La présente section portant le numéro 32 12 10 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02703 - Essai d'immersion Marshall, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section est surtout retenue dans le cas de prescriptions visant les revêtements en dur des aérodromes et elle est utilisée avec la section 32 12 16 Revêtement en béton bitumineux préparé et posé à chaud.


32121316 COUCHES DE BITUME D'ACCROCHAGE
32 12 13.16 COUCHES DE BITUME D'ACCROCHAGE

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 32 12 15 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02746 - Couche de bitume d'accrochage, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à l'application d'une couche de bitume d'accrochage sur une surface de bitume ou de béton existante, avant la mise en oeuvre d'un nouveau revêtement bitumineux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


32121323 COUCHE DE BITUME D'IMPRÉGNATION
32 12 13.23 COUCHE DE BITUME D'IMPRÉGNATION

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
012900 - PAIEMENT

Notes:

La présente section portant le numéro 32 12 14 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02745 - Couche de bitume d'imprégnation, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à l'application de bitume d'imprégnation sur une couche de base granulaire, avant la mise en oeuvre d'un revêtement bitumineux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


32 12 16 Revêtements de chaussée bitumineux

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

011100 - SOMMAIRE DES TRAVAUX
024113 - Démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
310516 - Granulats
321210 - Essai d'immersion Marshall - Mélanges bitumineux
321117 - REPROFILAGE DE PLATES-FORMES GRANULAIRES DE CHAUSSÉE
320116
212132
321213
320111
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 32 12 16 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02741 - Revêtements de chaussée bitumineux préparés et posés à chaud, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise des revêtements en béton bitumineux utilisés pour les routes et les chaussées aéronautiques. Modifier le texte selon les besoins.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

Les enrobés de récupération peuvent être incorporés au mélange de béton bitumineux préparé et posé à chaud, pourvu que soient satisfaites toutes les exigences énoncées dans la présente section. Si aucun enrobé de récupération n'est prescrit, supprimer toutes les exigences et les prescriptions se rapportant à ce type de matériaux.


32121601 Revêtements de chaussée bitumineux (Version abrégée)
32 12 16.01 Revêtements de chaussée bitumineux (Version abrégée)

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 32 12 17 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02743 - Asphalt Concrete Paving - Short Form, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les travaux d'envergure restreinte portant sur des revêtements de chaussée en béton bitumineux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

Des enrobés de récupération peuvent être incorporés au mélange de béton bitumineux préparé à chaud, à condition que le revêtement mis en place satisfasse à toutes les exigences de la présente section.


32121602 Revêtements bitumineux aux abords des bâtiments
32 12 16.02 Revêtements bitumineux aux abords des bâtiments

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
310516 - Granulats
321213
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ

Notes:

OBJET: La présente section vise les revêtements en béton bitumineux, y compris les couches de base et les couches de fondation granulaires, le cas échéant, pour les aires de stationnement, les entrées pour voitures, les pistes cyclables, les allées piétonnes et les aires de jeux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


32121616 Revêtements de chaussée bitumineux pour couches d'usure - Malaxage en centrale
32 12 16.16 Revêtements de chaussée bitumineux pour couches d'usure - Malaxage en centrale

Date: 2004/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
310516 - Granulats
321117 - REPROFILAGE DE PLATES-FORMES GRANULAIRES DE CHAUSSÉE
212132

Notes:

La présente section portant le numéro 32 12 20 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02744 - Mixed-in-Place Asphalt Paving, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la réalisation d'un revêtement de chaussée avec des granulats et un liant bitumineux mélangés en place, à l'aide de niveleuses automotrices et autres engins nécessaires au malaxage en place, ou de centrales d'enrobage mobiles automotrices (travel plant).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


32123614 Couche de scellement au coulis bitumineux
32 12 36.14 Couche de scellement au coulis bitumineux

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
310516 - Granulats
321213
320111

Notes:

La présente section portant le numéro 32 12 37 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02951 - Couche de scellement au coulis bitumineux, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la préparation d'un coulis bitumineux constitué d'une émulsion de bitume, de petits granulats et d'eau, et à son application sur un revêtement de chaussée existant pour lui redonner l'imperméabilité et le fini de surface voulus.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux de même que des options à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


32123616 Couches de scellement au brai de houille
32 12 36.16 Couches de scellement au brai de houille

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
310516 - Granulats
320111
32011101 - Nettoyage des chaussées et enlèvement des marquages de chaussées

Notes:

La présente section portant le numéro 32 12 38 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02952 - Couche de scellement au brai de houille, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la préparation d'un mélange de brai de goudron de houille, de granulats minéraux et d'eau, avec ou sans caoutchouc, et à son application sur un revêtement de chaussée existant afin de le sceller et de lui attribuer une bonne résistance au carburant.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


32 13 13 REVETEMENTS DE CHAUSSÉE EN BÉTON

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

017419
031000 - COFFRAGES ET ACCESSOIRES POUR BÉTON
032000 - ARMATURES POUR BÉTON
310516 - Granulats
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les revêtements de chaussée en béton de ciment Portland pour routes, autoroutes et aérodromes, y compris la préparation et la mise en oeuvre du matériau de revêtement.

VALIDATION:  La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec l'Association canadienne du ciment (Toronto, Ontario).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section portant le numéro 32 13 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02752 - Revêtement de chaussées en béton de ciment Portland, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


32131301 REVETEMENTS EN BÉTON AUX ABORDS DES BATIMENTS
32 13 13.01 REVETEMENTS EN BÉTON AUX ABORDS DES BATIMENTS

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
310516 - Granulats
032000 - ARMATURES POUR BÉTON
031000 - COFFRAGES ET ACCESSOIRES POUR BÉTON
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les revêtements en béton de ciment, y compris la couche de base granulaire, pour les aires de stationnement, les allées d'accès au bâtiment, les voies d'accès et les quais de chargement. Pour ce qui est du béton habituellement utilisé pour les trottoirs et les aires de jeu, se reporter à la section 32 16 15 - Trottoirs, bordures et caniveaux en béton.

Les cendres volantes sont des résidus de la combustion du charbon en centrale thermique. Cette substance s'accumule rapidement et son élimination peut poser des difficultés. Les cendres volantes peuvent être utilisées comme constituants du béton. Chaque tonne de cendres volantes qui est utilisée comme substitut des composants traditionnels du ciment permet d'économiser un baril de pétrole, soit la consommation associée à l'extraction de ces composants. Le document MTL 2004-16 (TR-R)- Utilisation de cendres volantes et de laitier dans le béton : guide des règles de l'art, préparé par TPSGC et RNCan, et la norme ASTM C 618, Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete, peuvent servir de documents de référence.


32131317 REVETEMENTS EN BÉTON COMPACTÉ
32 13 13.17 REVETEMENTS EN BÉTON COMPACTÉ

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
312333
312413 - REMBLAIS ROUTIERS
310516 - Granulats
321123 - Couche de base granulaire
321216 - Revêtements de chaussée bitumineux
212132
021216
321213
012413

Notes:

La présente section portant le numéro 32 13 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02757 - Revêtements en béton compacté, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux, y compris les formules de dosage, le matériel et l'équipement nécessaires à la réalisation de revêtements en béton compacté au rouleau pour chaussées de routes, aires de stationnement, installations d'entreposage, aires de compostage, emplacements industriels et autres, ainsi que les exigences relatives à la production et à la mise en place du mélange de béton ainsi qu'au contrôle de la qualité.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.


32 14 10 Pavages sur lit de sable

Date: 2004/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
313219
312213 - Travaux de nivellement sommaire

Notes:

La présente section portant le numéro 32 14 10 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02785 - Pavages, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET:  La présente section vise les pavages de briques d'argile ou de blocs de granit, mis en oeuvre sur lit de sable et jointoyés sans mortier, destinés à la circulation de piétons ou de véhicules légers, ainsi que les pavages en dalles de béton préfabriquées ou en pierres plates, réservés à la circulation piétonne. Se reporter à la section 32 14 13 - Revêtement en pavés de béton préfabriqués, pour connaître les spécifications relatives aux revêtements en pavés de béton préfabriqués et autobloquants destinés aussi bien à une circulation lourde qu'à une circulation piétonne.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Au besoin, insérer les renseignements pertinents tirés de la section  31 32 19.01 - Geotextiles, PARTIE 2 - PRODUITS et PARTIE 3 - EXÉCUTION.


32 14 13 REVETEMENTS EN PAVÉS DE BÉTON PRÉFABRIQUÉS

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

Notes:

OBJET: La présente section vise les revêtements en pavés de béton préfabriqués posés à la main ou par des moyens mécaniques (se reporter au bulletin technique intitulé « Mechanical Installation Specification Guide » publié par le Interlocking Concrete Pavement Institute) sur une assise granulaire préparée en vue d'une circulation lourde ou piétonne, y compris le sable pour le lit de liaison et les joints, les bordures et autres dispositifs de retenue, les produits de nettoyage et les enduits de scellement. Un pavage autobloquant est réalisé avec des pavés rectangulaires ou de forme irrégulière, et/ou qui sont disposés en épi. Se reporter à la section 32 13 10, Pavages sur lit de sable, pour connaître les prescriptions relatives aux pavages en dalles de béton préfabriquées.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

L'épaisseur des pavés utilisés doit être déterminée avec l'aide d'un ingénieur civil compétent, en conformité avec les marches à suivre locales touchant le calcul des revêtements ou avec les bulletins techniques Tech Spec, les détails de construction et le logiciel de conception mis au point par l'ICPI. Les lignes directrices en matière de calcul et les prescriptions touchant les applications industrielles et portuaires doivent être préparées à partir des manuels intitulés « Port and Industrial Pavement Design with Concrete Pavers » et « Airfield Pavement Design with Concrete Pavers (Canadian Edition) » de l'ICPI relativement aux applications aéroportuaires.

La présente section portant le numéro 32 14 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02751 - Revêtement en pavés de béton préfabriqués, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


32 15 40 Revêtements de sols extérieurs en pierre concassée

Date: 1999/12/31

Sections connexes:

312213 - Travaux de nivellement sommaire
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017419
313219

Notes:

La présente section portant le numéro 32 15 40 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02731 - Revêtements de sols extérieurs en pierre concassée, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les revêtements de sols extérieurs en pierre concassée mis en oeuvre dans des aires réservées aux véhicules légers, aux entrées de voitures et aux sentiers piétonniers. Elle ne vise pas les revêtements de chaussées ou de pistes d'athlétisme.

La section 31 32 19.01 - Géotextiles contient des renseignements qui peuvent s'avérer nécessaires à la rédaction de la présente section.


32 15 60 Lutte contre la poussière (routes)

Date: 2001/12/31

Sections connexes:

017419

Notes:

La présente section portant le numéro 32 15 60 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02362 - Abat-poussière, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise la fourniture et l'application de chlorure de calcium soit en solution aqueuse, soit en flocons combinés avec de l'eau, dans le but de réduire ou de prévenir les nuisances attribuables au soulèvement de poussière par la circulation routière. Choisir la méthode la plus appropriée et rédiger selon les besoins.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

D'autres agents suppresseurs de poussière tels que les composés sulfurés de la lignine peuvent également être utilisés dans des conditions précises. Voir les exigences énoncées à ce sujet dans le document intitulé Guidelines for Cost Effective Use and Application of Dust Palliatives, 1987, publié par l'Association des transports du Canada (ATC).


32 16 15 TROTTOIRS, BORDURES ET CANIVEAUX EN BÉTON

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
310516 - Granulats
31233301 - EXCAVATION, CREUSAGE DE TRANCHÉES ET REMBLAYAGE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

Lorsque la section 32 13 13.01 - Revêtements en béton aux abords des bâtiments est également utilisée, supprimer les prescriptions relatives aux trottoirs.

La présente section vise la construction de trottoirs, de bordures et de caniveaux en béton de ciment, selon les tracés, les niveaux, les dimensions et les profils en travers types indiqués, ou selon les directives.


32 17 23 Marquages des chaussées

Date: 1999/12/31

Sections connexes:

015600 - OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES
320111

Notes:

La présente section portant le numéro 32 17 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02761 - Marquages de chaussée peints, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


32210001 Pompes de puits
32 21 00.01 Pompes de puits

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

223113 - ADOUCISSEURS D'EAU DOMESTIQUE - TYPE RÉSIDENTIEL
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
332100 - Puits d'alimentation en eau
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 33 21 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 11211 - Pompes de puits et éléments accessoires, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les pompes de puits submersibles, les éjecteurs pour puits profonds et peu profonds, les éléments accessoires tels les réservoirs de stockage et les réservoirs sous pression; elle précise également les caractéristiques des puits auxquels ce matériel est destiné, ainsi que les méthodes d'installation connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


32 31 13 CLOTURES ET BARRIERES GRILLAGÉES

Date: 2004/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014713 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONCEPTION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
014719 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - EXPLOITATION
013529
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
099113 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS
260527 - MISE A LA TERRE DU PRIMAIRE

Notes:

La présente section portant le numéro 32 31 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02821 - Clôtures et barrières grillagées, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le matériel et les matériaux utilisés pour la réalisation de clôtures et de barrières grillagées ainsi que les méthodes de construction et d'installation connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section prescrit des exigences particulières en matière de développement durable visant la conception, la construction, le contrôle et l'exploitation.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Les cendres volantes sont des résidus de la combustion du charbon en centrale thermique. Cette substance s'accumule rapidement et son élimination peut poser des difficultés. En production cimentaire, les cendres volantes peuvent remplacer le sable argileux ou le gravier. Chaque tonne de cendres volantes qui est utilisée comme substitut des composants traditionnels du ciment permet d'économiser un baril de pétrole, soit la consommation associée à l'extraction de ces composants. La norme ASTM C 618, Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete, peut servir de document de référence.


32 31 26 CLOTURES ET BARRIERES EN FIL MÉTALLIQUE

Date: 2004/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
099113 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS

Notes:

La présente section portant le numéro 32 31 26 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02822 - Clôtures et barrières en fil métallique, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les clôtures et les barrières en fil métallique ainsi que les poteaux en bois et en acier servant à leur construction.

VALIDATION: La présente section a été revue et mise à jour en collaboration avec l'Association canadienne de l'industrie de la clôture, Montréal, Québec.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


32321313 Stations monobloc de relevage des eaux usées, avec fosse d'aspiration
32 32 13.13 Stations monobloc de relevage des eaux usées, avec fosse d'aspiration

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
312333
330513 - REGARDS DE VISITE ET BOUCHES D'ÉGOUT
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
034100 - ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON STRUCTURAL
075550

Notes:

La présente section portant le numéro 33 32 14 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 11391 - Packaged Sewage Lift Station - Wet Well Type, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les stations de relevage des eaux usées avec fosse d'aspiration, comportant deux pompes submersibles montées sur rails, et équipées d'une série d'interrupteurs à flotteur, de relais temporisateurs incorporés au circuits de commande, de régulateurs de niveau et d'un système de commande, ainsi que les méthodes d'installation connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Lorsqu'une alimentation électrique de secours est nécessaire, modifier le texte en conséquence.


32 32 26 Murs caissons métalliques

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
313219
312333
334616 - Tuyauterie de drainage souterrain

Notes:

La présente section portant le numéro 32 32 26 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02832 - Murs caissons métalliques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la fourniture et à la mise en place, ou à la mise en place seulement, d'éléments préfabriqués en acier, à assembler sur place en ouvrages cellulaires continus et destinés à la réalisation de murs de soutènement à caissons métalliques selon les alignements et les niveaux indiqués.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.


32 32 34 Murs de soutènement en sol renforcé

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

313219
334616 - Tuyauterie de drainage souterrain
312333
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
034500 - Éléments préfabriqués en béton architectural
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 32 32 34 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02831 - Murs de soutènement en sol renforcé, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section énonce les exigences relatives aux murs de soutènement en sol renforcé, constitués de panneaux de parement préfabriqués et d'éléments de renforcement tels que géogrilles, treillis en fil d'acier et bandes métalliques.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.


32 37 00 Mobilier urbain

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 32 37 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02870 - Mobilier urbain, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les articles de catalogue de fabrication standard, tels que les poubelles, les bancs, les bacs à plantes, les tables, les supports pour bicyclettes et l'équipement de terrains de jeux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


32911913 MISE EN PLACE DE TERRE VÉGÉTALE ET NIVELLEMENT DE FINITION
32 91 19.13 MISE EN PLACE DE TERRE VÉGÉTALE ET NIVELLEMENT DE FINITION

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013216
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise la terre végétale, les produits d'amendement du sol ainsi que les travaux de décapage de la terre végétale, de préparation du sol d'assise, de mise en place de nouvelle terre végétale et de nivellement de finition.

VALIDATION:  La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN), la Canadian Nursery Landscape Association (CNLA)/Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes (ACPP) et la Commercial Landscape Association of Eastern Ontario.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux choix des matériaux, y compris le recyclage et la récupération de ceux-ci, de même que des options à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  Préservation de l'environnement naturel - Ci-après sont énumérées diverses mesures à prendre dans le but de préserver l'environnement naturel des lieux : examiner les plans d'eau existants de même que les profils de ruissellement des eaux, bien comprendre le fonctionnement naturel de l'écosystème en présence, prendre en considération les aspects écologiques des lieux sur lesquels peut influer la construction visée, prévoir les liaisons indispensables à tout habitat adjacent, créer une biodiversité, compléter la végétation naturelle existante, retenir les eaux de ruissellement sur le terrain et prévoir des moyens de filtration de celles-ci, regrouper les végétaux et tenir compte du système radiculaire de ces derniers. Rétention des eaux de ruissellement sur le terrain - Ci-après sont énumérées diverses mesures à prendre pour retenir les eaux de ruissellement sur le terrain : utiliser, pour la construction des allées et des aires de stationnement, des matériaux qui permettront de ralentir le ruissellement en favorisant la percolation de l'eau dans le sol; donner une pente au terrain de manière à faire converger les eaux de ruissellement à l'endroit ou aux endroits voulus; stocker les eaux de ruissellement sur le terrain; acheminer les eaux de ruissellement dans des caniveaux installés hors sol et intégrés à l'aménagement paysager plutôt que dans des canalisations souterraines.

 LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives à certaines conditions préalables et à certains crédits LEED définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques pour nouvelles constructions et rénovations importantes, LEED Canada-NC, version 1.0, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

 La présente section portant le numéro 32 91 19.13 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 02911 - Terre végétale et nivellement de finition, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


32911914 MISE EN PLACE DE TERRE VÉGÉTALE SUR TOITURES VÉGÉTALISÉES
32 91 19.14 MISE EN PLACE DE TERRE VÉGÉTALE SUR TOITURES VÉGÉTALISÉES

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI
014713 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONCEPTION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
014719 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - EXPLOITATION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

OBJET: La présente section vise la terre végétale, les produits d'amendement du sol ainsi que les travaux d'enlèvement de la terre végétale et de mise en dépôt de celle-ci aux fins de réutilisation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux choix des matériaux, y compris le recyclage et la récupération de ceux-ci, de même que des options à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Préservation de l'environnement naturel - Ci-après sont énumérées diverses mesures à prendre dans le but de préserver l'environnement naturel des lieux : examiner les plans d'eau existants de même que les profils de ruissellement des eaux; bien comprendre le fonctionnement naturel de l'écosystème en présence; prendre en considération les aspects écologiques des lieux sur lesquels peut influer la construction visée; prévoir les liaisons indispensables à tout habitat adjacent; créer une biodiversité; compléter la végétation naturelle existante; retenir les eaux de ruissellement sur le terrain et prévoir des moyens de filtration de celles-ci; regrouper les végétaux et tenir compte du système radiculaire de ces derniers. Rétention des eaux de ruissellement sur le terrain - Ci-après sont énumérées diverses mesures à prendre pour retenir les eaux de ruissellement sur le terrain : utiliser, pour la construction des allées et des aires de stationnement, des matériaux qui permettront de ralentir le ruissellement en favorisant la percolation de l'eau dans le sol; donner une pente au terrain de manière à faire converger les eaux de ruissellement à l'endroit ou aux endroits voulus; stocker les eaux de ruissellement sur le terrain; acheminer les eaux de ruissellement dans des caniveaux installés hors sol et intégrés à l'aménagement paysager plutôt que dans des canalisations souterraines.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la conception, la construction, le contrôle et l'exploitation.


32921913 ENSEMENCEMENT MÉCANIQUE
32 92 19.13 ENSEMENCEMENT MÉCANIQUE

Date: 2004/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
313119
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 32 92 20 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02921 - Ensemencement mécanique, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET:  La présente section vise les semences de graminées et la préparation des lits de semence en vue de travaux d'ensemencement mécanique.

VALIDATION:  La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN), la Canadian Nursery Landscape Association (CNLA) et la Commercial Landscape Association of Eastern Ontario.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux choix des matériaux, y compris le recyclage et la récupération de ceux-ci, de même que des options à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour TPSGC, l'entretien des zones ensemencées durant les périodes d'établissement et de garantie revient à l'Entrepreneur responsable du présent contrat. Se reporter à la directive provisoire intitulée « Entretien paysager dans les contrats de construction » préparée par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.


32921916 ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE
32 92 19.16 ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE

Date: 2004/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
312213 - Travaux de nivellement sommaire
313119
329119
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
329220

Notes:

La présente section portant le numéro 32 92 21 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02922 - Ensemencement hydraulique, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET:   La présente section vise les semences, le paillis, la préparation et l'application du mélange d'ensemencement, et les travaux d'entretien se rapportant à l'ensemencement hydraulique.

VALIDATION:  La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN), la Canadian Nursery Landscape Association (CNLA) et la Commercial Landscape Association of Eastern Ontario.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour TPSGC, l'entretien des zones ensemencées durant les périodes d'établissement et de garantie incombe à l'Entrepreneur responsable du présent contrat. Se reporter à la directive provisoire intitulée « Entretien paysager dans les contrats de construction », préparée par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.


32 92 23 GAZONNEMENT

Date: 2004/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
313119
329119
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 32 92 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02933 - Gazonnement, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET:  La présente section vise les plaques de gazon, la pose des plaques de gazon, de même que les travaux préparatoires et d'entretien connexes.

VALIDATION:  La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN), la Canadian Nursery Landscape Association (CNLA) et la Commercial Landscape Association of Eastern Ontario.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour TPSGC, l'entretien des zones gazonnées durant les périodes d'établissement et de garantie doit être effectué par l'Entrepreneur responsable du présent contrat. Se reporter à la directive provisoire intitulée « Entretien paysager dans les contrats de construction » préparée par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.


32 93 10 PLANTATION D'ARBRES, D'ARBUSTES ET DE COUVRE-SOLS VÉGÉTAUX

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
312213 - Travaux de nivellement sommaire
329119

Notes:

OBJET:  La présente section vise les végétaux et les paillis ainsi que les travaux de plantation, de tuteurage, de paillage et d'entretien connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 La présente section est fondée sur les résultats des récentes recherches effectuées en horticulture, notamment sur l'emploi de déblais non amendés pour la plantation individuelle d'arbres et d'arbustes. Si les conditions du sol existant ne sont pas propices à la croissance des végétaux, envisager l'aménagement de zones de plantation de dimensions appropriées aux espèces choisies.

 Dans le cas de travaux exécutés pour TPSGC, l'Entrepreneur doit effectuer l'entretien des végétaux faisant partie du présent contrat durant les périodes d'établissement et de garantie. Un document distinct certifiant l'achèvement des travaux d'entretien sera délivré, de façon à ne pas retarder l'émission du Certificat définitif d'achèvement des travaux. Pour connaître la façon d'effectuer des changements aux documents de soumission, consulter l'article provisoire numéro C/AD 110/88 publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

 La présente section ne s'applique pas aux végétaux dont la motte est gelée.

 Au besoin, prescrire des éléments de bordure.

 S'assurer que la liste des végétaux et les résultats des analyses du sol figurent sur les dessins.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

La présente section portant le numéro 32 93 10 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02906 - Arbres, arbustes et couvre-sols végétaux, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


32934301 TAILLE DES ARBRES
32 93 43.01 TAILLE DES ARBRES

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise la taille des arbres, le traitement de leurs blessures et la taille des racines spiralisées.

VALIDATION:  La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN) et par l'Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes (ACPP).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Pour les travaux de taille des arbres, il est recommandé d'organiser une rencontre préalable à la présentation des soumissions.

La norme ANSI-A300 recommande que les devis visant la taille des arbres soient toujours rédigés et gérer par un arboriste.

La présente section portant le numéro 32 93 45 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 02232 - Taille des arbres, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


33 05 13 REGARDS DE VISITE ET BOUCHES D'ÉGOUT

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

312333
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
013216
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
032000 - ARMATURES POUR BÉTON
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la construction de nouveaux ouvrages d'évacuation des eaux pluviales, regards de visite et bouches d'égout, préfabriqués et coulés en place, ainsi qu'à l'ajustement et à l'obturation des ouvrages existants.


33051303 RÉSEAUX THERMIQUES - REGARDS DE VISITE PRÉFABRIQUÉS, EN ACIER
33 05 13.03 RÉSEAUX THERMIQUES - REGARDS DE VISITE PRÉFABRIQUÉS, EN ACIER

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
210501 - MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013216
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
336513 - RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION EN ACIER
336533 - RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE TUYAUTERIE SOUS GAINE ASSÉCHABLE ET TESTABLE
312333
055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
017411 - NETTOYAGE

Notes:


33 07 13 Réseaux thermiques - Calorifuges pour tuyauteries

Date: 1999/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 33 65 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02553 - Telethermics - Thermal Insulation, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise le calorifugeage de la tuyauterie en galerie, de la tuyauterie sous gaine et de la tuyauterie en caniveau des réseaux thermiques. Elle prévoit de plus fortes épaisseurs de calorifuges aux fins de conservation de l'énergie thermique véhiculée par la tuyauterie de distribution de tels réseaux. (Les tuyauteries enterrées sont généralement calorifugées avec de l'isolant en vrac. Les tuyauteries calorifugées et à chemisage de plastique sont généralement calorifugées avec de l'isolant moussé en place.)

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Il existe différents moyens d'optimiser la régulation d'ambiance : prévoir l'installation des appareils de chauffage et de refroidissement à proximité des zones occupées, planifier l'aménagement des locaux et la disposition des cloisons de manière à assurer un contrôle optimal du chauffage et du refroidissement, prévoir des moyens de régulation locale des conditions thermiques, diviser l'espace en petites zones thermiques, prévoir un type de régulation qui corresponde à l'aménagement de l'espace adopté, prévoir des dispositifs de commande/régulation simples et facilement accessibles, étudier soigneusement toute la question de l'ensoleillement direct, et enfin exploiter l'inertie thermique pour contrer les variations de température.

REDACTEUR: Retenir la section 21 07 19 - Calorifuges pour tuyauteries pour ce qui a trait au calorifugeage des réseaux de tuyauterie intérieurs.


33 07 16 SYSTEMES DE TUYAUTERIE CALORIFUGÉE EN USINE, POUR RÉSEAUX D'UTILITÉS

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

31233301 - EXCAVATION, CREUSAGE DE TRANCHÉES ET REMBLAYAGE
312333
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
331116 - Réseaux de distribution d'eau
333113 - Réseaux publics d'égout sanitaire
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
333400 - Réseaux d'égout sanitaire - Conduites forcées
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les principaux éléments des systèmes de tuyauterie calorifugée en usine pour réseaux d'utilités, de même que les éléments connexes de protection contre le gel, lesquels sont facultatifs. Les systèmes de tuyauterie calorifugée en usine sont habituellement enfouis à faible profondeur (c'est-à-dire à une profondeur équivalant à 3 à 5 fois leur diamètre extérieur), mais ils peuvent également être installés directement sur le sol ou encore au-dessus du niveau du sol au moyen de divers éléments de supportage.

Il est préférable, voire recommandé, de se procurer auprès du même fabricant l'ensemble des systèmes de tuyauterie calorifugée en usine nécessaires pour un projet particulier. Veiller à ce que cette indication paraisse dans les Instructions aux soumissionnaires. Le fabricant retenu doit fournir les matériels et garantir les éléments suivants contre tout défaut inhérent : la tuyauterie proprement dite, le calorifuge, le chemisage extérieur, les joints, les éléments calorifuges utilisés sur les raccords et les accessoires ainsi que les éléments facultatifs de protection contre le gel. De plus, il doit assurer l'installation des systèmes et fournir une expertise technique.

Une défaillance d'un système de tuyauterie résultant du gel de l'eau ou des eaux usées dans les canalisations pourrait survenir si la température du liquide véhiculé descendait sous 0.5 degrés Celsius. Le liquide ne gèle cependant pas si le temps de séjour de ce dernier dans les canalisations est inférieur au temps nécessaire à son refroidissement jusque sous le point de congélation.

Une période de protection suffisante doit être prévue dans les calculs relatifs à la protection thermique de tels systèmes de tuyauterie pour que, s'il survenait une interruption de l'écoulement, la température du liquide contenu dans les canalisations puisse être maintenue au-dessus du point critique pré-établi jusqu'au moment du rétablissement du service. La longueur de cette période de protection est fonction du temps de réparation nécessaire ainsi que de la disponibilité de la main-d'oeuvre et du matériel. La période calculée peut être de moins de 24 heures dans le cas des grands centres mais de plusieurs jours dans le cas des petites municipalités.

L'expérience tend à démontrer qu'un système de traçage thermique n'est généralement pas requis dans le cas de canalisations d'égout sanitaire à écoulement par gravité ou de canalisations principales de distribution d'eau sous ou sans pression, de grand diamètre. De plus, ce type de protection n'est pas toujours nécessaire sur des canalisations principales de petit diamètre acheminées à l'intérieur d'une emprise publique à la condition que le liquide véhiculé y soit maintenu en mouvement.

La décision finale en ce qui concerne la protection contre le gel et le type de système de traçage à utiliser revient au Représentant du Ministère/à l'Ingénieur/au Consultant et au Maître de l'ouvrage/à l'exploitant. Lorsque la période de protection à assurer est inférieure à 96 heures ou que le réseau comprend des branchements de service en cul-de-sac, un système de traçage thermique actif est recommandé.


33 11 16 Réseaux de distribution d'eau

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
312333
032000 - ARMATURES POUR BÉTON
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
040512 - MORTIER ET COULIS POUR MAÇONNERIE

Notes:

La présente section portant le numéro 33 11 16 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02511 - Réseaux de distribution d'eau, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la fourniture et à l'installation de conduites principales de distribution d'eau, de bornes d'incendie, de robinets, vannes et autres appareils de robinetterie, de chambres de vannes et de bouches à clé ainsi que de branchements d'eau.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

L'Organisation mondiale de la santé, dans ses « Directives de qualité pour l'eau de boisson », volume 1, sous-alinéa 4.3.7.3, sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), recommande de « suspendre l'application de revêtements à base de goudron de houille sur et dans les canalisations et les réservoirs. » Si des matériaux à base de goudron de houille doivent être en contact avec de l'eau potable, le rédacteur doit s'assurer que cela n'est pas contre-indiqué.

Tous les revêtements intérieurs proposés par les fabricants de tuyaux en fer sont approuvés comme matériaux pouvant venir en contact avec l'eau potable, conformément à la norme 61 de la National Sanitation Foundation (NSF).

La présente note s'applique uniquement aux travaux exécutés pour le MDN. Les revêtements à base de goudron de houille sont interdits dans les canalisations destinées au transport de l'eau potable.


33111601 Branchement d'eau général
33 11 16.01 Branchement d'eau général

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
331116 - Réseaux de distribution d'eau
210501 - MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
221118
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
264200 - Protection cathodique

Notes:

La présente section portant le numéro 33 11 17 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 15141 - Domestic Water Supply Piping Ductile Iron - Incoming Water Service, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise la tuyauterie de branchement d'eau en fonte ductile, de diamètre égal ou supérieur à DN 3, se prolongeant à partir d'une distance d'un 1 mètre à l'extérieur du bâtiment, jusqu'au premier robinet de sectionnement situé à l'intérieur de ce dernier. La présente section ne s'applique pas à la tuyauterie de branchement général constituée de longs tronçons de tuyaux en plastique ou en cuivre doux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Les stratégies visant à réduire la consommation d'eau destinée aux besoins des occupants d'un bâtiment sont les suivantes : utilisation d'appareils sanitaires efficaces, utilisation de W.-C. à réservoir de chasse économiseur d'eau, utilisation de lavabos munis de robinets à ressort, utilisation d'appareils sanitaires à faible débit d'eau, installation, si possible, de détecteurs de proximité électroniques, et enfin collecte, stockage et réutilisation de l'eau de pluie.


33 21 00 Puits d'alimentation en eau

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ

Notes:

La présente section portant le numéro 33 21 14 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02521 - Puits de captage des eaux, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives aux travaux de mise en place des tubages, de forage, d'installation du matériel, d'essai et d'échantillonnage de l'eau associés aux puits de captage des eaux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


33 31 13 Réseaux publics d'égout sanitaire

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
312333
310516 - Granulats
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE

Notes:

La présente section portant le numéro 33 31 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02530 - Réseaux d'égout sanitaire, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les réseaux d'égout dont l'écoulement se fait par gravité. Se reporter à la section 33 34 00 - Réseaux d'égout sanitaire - Conduites forcées sous pression, pour ce qui concerne les réseaux dont l'écoulement se fait sous pression.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


33 34 00 Réseaux d'égout sanitaire - Conduites forcées

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
312333
310516 - Granulats
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE

Notes:

La présente section portant le numéro 33 34 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02531 - Réseaux d'égout - conduites forcées, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux de fabrication, les accessoires, les matériaux de remblai et de recouvrement, les travaux préparatoires, les travaux d'installation et les essais sur place associés aux conduites d'égout sous pression (ou conduites forcées).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


33 36 00 Fosses septiques

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
312333
310516 - Granulats

Notes:

La présente section portant le numéro 33 36 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02541 - Fosses septiques préfabriquées en béton, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux de fabrication, d'assise et de remblai, les exigences de conception, les critères de qualification des fabricants et de la main-d'oeuvre ainsi que les méthodes d'installation associés aux fosses septiques préfabriquées en béton.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section est rédigée comme si la conception des ouvrages incombait à l'Entrepreneur plutôt qu'à l'Ingénieur ou au Consultant; dans le cas contraire, la modifier en conséquence.


33 36 33 Champs d'épandage

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
313219
312333
333600 - Fosses septiques
310516 - Granulats
31321901 - GÉOTEXTILES

Notes:

La présente section portant le numéro 33 36 33 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02542 - Champs d'épandage pour fosses septiques, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les matériaux granulaires, la tuyauterie et les méthodes d'installation associées aux champs d'épandage de types en tranchées et en surface, pour fosses septiques.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section vise les champs d'épandage de types « en tranchées » et « en surface » pour fosses septiques. Elle est rédigée comme si la conception des ouvrages incombait à l'Ingénieur ou au Consultant plutôt qu'à l'Entrepreneur; dans le cas contraire, la modifier en conséquence.


33 41 00 Tuyauterie d'évacuation des eaux pluviales

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
312333
310516 - Granulats
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
012900 - PAIEMENT

Notes:

La présente section portant le numéro 33 41 00 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02630 - Réseaux d'égout pluvial, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la fourniture et à la mise en place de conduites, canalisations et branchements d'égout pluvial, y compris des matériaux de l'assise.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


33 42 13 TUYAUX POUR PONCEAUX

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
312333
312413 - REMBLAIS ROUTIERS
310516 - Granulats
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE

Notes:

La présente section portant le numéro 33 42 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02641 - Tuyaux pour ponceaux, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section peut aussi être utilisée pour les gros ponceaux en acier remblayés de terre. Vérifier auprès de l'Ingénieur/du Consultant les exigences requises.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


33461301 DRAINAGE DES FONDATIONS ET DU DESSOUS DES DALLES
33 46 13.01 DRAINAGE DES FONDATIONS ET DU DESSOUS DES DALLES

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
313219
312333
310516 - Granulats

Notes:

La présente section portant le numéro 33 46 21 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02622 - Drainage des fondations et du dessous des dalles, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les tuyaux/tubes, les matériaux d'assise, de recouvrement et de remblai, de même que les méthodes de mise en place et d'installation associés au drainage des fondations et du dessous des dalles.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


33 46 16 Tuyauterie de drainage souterrain

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
313219
312333
334616 - Tuyauterie de drainage souterrain
310516 - Granulats

Notes:

La présente section portant le numéro 33 46 17 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02620 - Sub-Drainage, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences concernant l'installation, selon les lignes et les niveaux indiqués ou selon les directives, de drains recouverts d'un remblai granulaire et/ou d'un géotextile filtrant.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


33461601 SCELLEMENT AU BITUME DES REMBLAIS SUR DRAINS
33 46 16.01 SCELLEMENT AU BITUME DES REMBLAIS SUR DRAINS

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
334616 - Tuyauterie de drainage souterrain

Notes:

La présente section portant le numéro 33 46 18 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02621 - Sub-Drain Backfill Sealing with Asphalt, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives au scellement au bitume de la surface des remblais granulaires placés sur des drains. Le scellement n'est pas nécessaire lorsque les drains sont acheminés sous un revêtement de bitume ou de béton.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Le scellement au bitume n'est pas nécessaire lorsqu'on utilise de l'argile comme matériau de scellement pour empêcher l'eau de ruissellement d'atteindre les remblais granulaires et de surcharger les drains. Lorsqu'on utilise de l'argile comme matériau de scellement, inclure les paragraphes pertinents dans la section 33 46 16 - Réseaux de drainage souterrain.


33 47 23 BASSINS DE STABILISATION DES EAUX USÉES

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
313219
313700 - Perrés
329220
329223 - GAZONNEMENT
330513 - REGARDS DE VISITE ET BOUCHES D'ÉGOUT
333113 - Réseaux publics d'égout sanitaire
313119
017411 - NETTOYAGE

Notes:


33 56 13 Réservoirs hors sol de stockage de combustible

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
264200 - Protection cathodique
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
210716 - CALORIFUGES POUR MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
231113 - TUYAUTERIE DE MAZOUT POUR INSTALLATIONS
260501
005500

Notes:

La présente section portant le numéro 33 56 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13202 - Réservoirs de stockage hors sol pour produits pétroliers, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les modalités administratives, les méthodes de construction ainsi que le matériel et les appareils requis pour l'installation de réservoirs de stockage hors sol pour produits pétroliers.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section prescrit des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

La présente section ne doit pas être utilisée dans le cas de parcs de stockage.


33 56 16 Réservoirs souterrains de stockage de combustible

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
264200 - Protection cathodique
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
231113 - TUYAUTERIE DE MAZOUT POUR INSTALLATIONS
231126 - TUYAUTERIE DE GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ POUR INSTALLATIONS
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 33 56 16 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13201 - Réservoirs de stockage souterrains pour produits pétroliers, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les modalités administratives ainsi que le matériel, les systèmes et les appareils requis pour l'installation de réservoirs de stockage souterrains pour produits pétroliers. Par réservoirs souterrains, on entend les réservoirs enfouis et les réservoirs enterrés.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section prescrit des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


33 65 13 RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION EN ACIER

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
210501 - MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013216
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
032000 - ARMATURES POUR BÉTON
230529 - SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA
230517 - SOUDAGE DE LA TUYAUTERIE
230553
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériaux de fabrication et les méthodes d'installation de la tuyauterie de distribution d'eau réfrigérée, d'eau chaude à basse, moyenne et haute température, de vapeur à basse et à haute pression et de retour de condensats qui desservent les divers bâtiments d'un complexe.

On désigne sous le nom de « réseaux thermiques » les réseaux de distribution de fluides caloporteurs, qui relient une source de chaleur à des usagers, et ce, à partir d'une distance de 150 mm à l'intérieur du bâtiment « producteur » jusqu'à une distance de 150 mm à l'intérieur du bâtiment « receveur ».

Ne pas utiliser les sections 35 65 13 - Réseaux thermiques - Tuyauterie de distribution en acier, 35 65 16 - Réseaux thermiques - Tuyauterie de distribution en PVC/PRV, 33 65 26 - Réseaux thermiques - Systèmes de tuyauterie calorifugée à chemisage de plastique, 33 65 33 - Réseaux thermiques - Systèmes de tuyauterie sous gaine asséchable et testable, 26 42 00.01 - Réseaux thermiques - Systèmes de protection cathodique, 33 65 43 - Réseaux thermiques - Systèmes de tuyauterie en galerie d'acier, 33 65 46 - Réseaux thermiques - Tuyauterie en caniveau  lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le MDN.

Les sections 33 65 13 et 33 65 16 sont les principales sections de la série « Réseaux thermiques », et ces dernières ainsi que toutes les autres sections de la série doivent être utilisées concurremment.

Les sections de la série « Réseaux thermiques » ne couvrent pas tous les types de tuyauteries; ainsi ne sont pas visés, par exemple, les conduits coulés en place.


33 65 16 RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION EN PVC/PRV

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
330713 - Réseaux thermiques - Calorifuges pour tuyauteries
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
032000 - ARMATURES POUR BÉTON
312333
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les réseaux de distribution de fluide caloporteur qui relient une source de chaleur à des usagers, et ce, à partir d'une distance de 150 mm à l'intérieur du bâtiment « producteur » jusqu'à une distance de 150 mm à l'intérieur du bâtiment « receveur ».

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux/matériels, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

 La présente section et toutes les autres sections relatives aux réseaux thermiques doivent être utilisées concurremment.


33 65 26 RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE TUYAUTERIE CALORIFUGÉE A CHEMISAGE DE PLASTIQUE

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
336513 - RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION EN ACIER
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
312333
264200 - Protection cathodique
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les systèmes de tuyauterie préfabriqués, pré-assemblés, éprouvés et calorifugés en usine.

On désigne sous le nom de « réseaux thermiques » les réseaux de distribution de fluides caloporteurs, qui relient une source de chaleur à des usagers, et ce, à partir d'une distance de 150 mm à l'intérieur du bâtiment « producteur » jusqu'à une distance de 150 mm à l'intérieur du bâtiment « receveur ».

Ne pas utiliser la présente section lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le MDN.


33 65 29 Réseaux thermiques - Tuyauterie enterrée, avec calorifuge pulvérulent

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
312333
210501 - MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
230517 - SOUDAGE DE LA TUYAUTERIE
336513 - RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION EN ACIER
264200 - Protection cathodique
330513 - REGARDS DE VISITE ET BOUCHES D'ÉGOUT
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 33 65 29 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02557 - Telethermics - Directly Buried, Loose Fill Insulated, Systems, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise la tuyauterie de distribution associée aux réseaux thermiques, directement enfouie dans le sol et véhiculant des fluides dont la température se situe entre 2° C et 425° C.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

On désigne sous le nom de « réseaux thermiques » les réseaux de distribution de fluides caloporteurs, qui relient une source de chaleur à des usagers, et ce, à partir d'une distance de 150 mm à l'intérieur du bâtiment « producteur » jusqu'à une distance de 150 mm à l'intérieur du bâtiment « receveur ».

Ne pas utiliser la présente section lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le MDN.


33 65 33 RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE TUYAUTERIE SOUS GAINE ASSÉCHABLE ET TESTABLE

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
210501 - MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013216
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
336513 - RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION EN ACIER
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
230517 - SOUDAGE DE LA TUYAUTERIE
312333
336516 - RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION EN PVC/PRV
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
264200 - Protection cathodique
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériaux, les matériels et les méthodes d'installation associées aux systèmes de tuyauterie sous gaine, étanches à l'eau et à l'air, préfabriqués, préassemblés, calorifugés et testés en usine, et pouvant être vidés, asséchés et testés sur place.

On désigne sous le nom de « réseaux thermiques » les réseaux de distribution de fluides caloporteurs, qui relient une source de chaleur à des usagers, et ce, à partir d'une distance de 150 mm à l'intérieur du bâtiment « producteur » jusqu'à une distance de 150 mm à l'intérieur du bâtiment « receveur ».


33 65 43 RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE TUYAUTERIE EN GALERIE D'ACIER

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
210501 - MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
013216
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
336513 - RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION EN ACIER
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
336533 - RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE TUYAUTERIE SOUS GAINE ASSÉCHABLE ET TESTABLE
336526 - RÉSEAUX THERMIQUES - SYSTEMES DE TUYAUTERIE CALORIFUGÉE A CHEMISAGE DE PLASTIQUE
336529 - Réseaux thermiques - Tuyauterie enterrée, avec calorifuge pulvérulent
330713 - Réseaux thermiques - Calorifuges pour tuyauteries
210719 - CALORIFUGES POUR TUYAUTERIES
230713 - CALORIFUGES POUR CONDUITS D'AIR
312333
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériaux, les  matériels et les méthodes de fabrication ainsi que les méthodes d'essai et d'installation associés aux systèmes de tuyauterie en galerie d'acier.


33 65 46 RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE EN CANIVEAU

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
210501 - MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
336513 - RÉSEAUX THERMIQUES - TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION EN ACIER
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
031000 - COFFRAGES ET ACCESSOIRES POUR BÉTON
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
034100 - ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON STRUCTURAL
312333
330713 - Réseaux thermiques - Calorifuges pour tuyauteries
017411 - NETTOYAGE

Notes:

On désigne sous le nom de « réseaux thermiques » les réseaux de distribution de fluides caloporteurs, qui relient une source de chaleur à des usagers, et ce, à partir d'une distance de 150 mm à l'intérieur du bâtiment « producteur » jusqu'à une distance de 150 mm à l'intérieur du bâtiment « receveur ».

La présente section et toutes les autres sections relatives aux réseaux thermiques doivent être utilisées concurremment.


33 65 73 GROUPES DE CANALISATIONS ENCASTRÉES DANS LE BÉTON ET PUITS D'ACCES EN BÉTON

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
013216
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
042200 - MAÇONNERIE D'ÉLÉMENTS EN BÉTON
260527 - MISE A LA TERRE DU PRIMAIRE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les groupes de canalisations encastrées dans le béton, les puits d'accès en béton, préfabriqués ou coulés en place, ainsi que les méthodes de construction, d'installation, d'identification et d'inspection connexes.

Pour prescrire les canalisations souterraines en plastique pour câbles d'alimentation électrique, on s'est inspiré de la norme CSA C22.2 numéro 211.1.


33 65 76 CONDUITS ÉLECTRIQUES D'USAGE SOUTERRAIN POUR ENFOUISSEMENT DIRECT

Date: 2007/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les conduits électriques en PVC et en fibres de verre, les canalisations en polyéthylène utilisées comme conduits électriques souterrains, les bornes de réperage et l'installation de tous ces éléments.

S'assurer que les renseignements concernant le tracé, le diamètre ainsi que la configuration des conduits souterrains sont indiqués.

Pour les conduits encastrés dans le béton, se reporter à la section 33 65 73 - Groupes de canalisations encastrées dans le béton et puits d'accès en béton.

Pour prescrire les canalisations souterraines en polyéthylène et les canalisations en résine époxydique renforcée de fibres de verre, servant au passage des câbles d'alimentation, on s'est inspiré respectivement de la norme CSA C22.2 numéro 211.1 et de la norme CSA C22.2 numéro 211.3.


33711601 DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - LIGNES MONTÉES SUR POTEAUX ET ACCESSOIRES CONNEXES
33 71 16.01 DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - LIGNES MONTÉES SUR POTEAUX ET ACCESSOIRES CONNEXES

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
060573 - TRAITEMENT DU BOIS
260514 - CABLES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET CONDUCTEURS AÉRIENS (1001 V)
261213 - TRANSFORMATEURS A DIÉLECTRIQUE LIQUIDE, MOYENNE TENSION
261814 - COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES ET FUSIBLES, POUR INSTALLATIONS EXTÉRIEURES
262813
264100
260522 - CONNECTEURS ET TERMINAISONS DE CABLES
261826 - Disjoncteurs-réenclencheurs à moyenne tension
260527 - MISE A LA TERRE DU PRIMAIRE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise la construction de lignes aériennes standard montées sur poteaux, pour le transport de tensions primaires habituelles de 4.16 kV, 7.2 kV, 12.5 kV, 13.8 kV et 16 kV, en monophasé, et des tensions secondaires de 120/240 V, 120/208 V et 600 V, de même que les installations de transformateurs et du matériel connexe montés sur poteau ou sur plate-forme.


33717301 DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - BRANCHEMENTS AÉRIENS
33 71 73.01 DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - BRANCHEMENTS AÉRIENS

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
260521 - FILS ET CABLES (0 - 1000 V)
260528 - MISE A LA TERRE DU SECONDAIRE
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les mâts de branchement, les supports d'isolateurs, les têtes de branchement, les conduits, les conducteurs et les socles de compteurs utilisés dans le cas des installations de branchement aérien, ainsi que le montage de tous ces éléments.

S'assurer que les travaux en aval de l'installation de branchement aérien sont prescrits dans d'autres sections du devis.


33717302 DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - BRANCHEMENTS SOUTERRAINS
33 71 73.02 DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - BRANCHEMENTS SOUTERRAINS

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
260534 - CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS DE CONDUITS
260543
260528 - MISE A LA TERRE DU SECONDAIRE
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
017411 - NETTOYAGE

Notes:


34711301 Sécurité routière - Glissières en béton
34 71 13.01 Sécurité routière - Glissières en béton

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
312333
312413 - REMBLAIS ROUTIERS
321123 - Couche de base granulaire
031000 - COFFRAGES ET ACCESSOIRES POUR BÉTON
032000 - ARMATURES POUR BÉTON
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
034100 - ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON STRUCTURAL
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 34 71 43 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02845 - Glissières de sécurité en béton, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les glissières de sécurité en béton, coulées en place ou préfabriquées, pour installation sur le terre-plein central et sur le bas-côté des routes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.


34711321 Sécurité routière - Poteaux indicateurs
34 71 13.21 Sécurité routière - Poteaux indicateurs

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
099113 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS

Notes:

La présente section portant le numéro 32 17 31 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02841 - Poteaux indicateurs, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la fourniture et à l'installation de poteaux indicateurs en bois, peints, ou de poteaux indicateurs en plastique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


34711322 Sécurité routière - Délinéateurs sur poteaux
34 71 13.22 Sécurité routière - Délinéateurs sur poteaux

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

La présente section portant le numéro 32 17 33 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02842 - Délinéateurs sur poteaux d'acier, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la fourniture et à l'installation de poteaux d'acier et de réflecteurs servant à marquer le bord d'une route.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


34711325 Sécurité routière - Glissières en profilés en W
34 71 13.25 Sécurité routière - Glissières en profilés en W

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
099113 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS
099719 - Peinturage de surfaces extérieures en métal - Travaux à neuf
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 34 17 39 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02844 - Steel W-Beam Guide Rail, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la fourniture de glissières de sécurité en profilés d'acier en W, et à leur installation sur le terre-plein central et sur le bas-côté des routes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.


34711327 Sécurité routière - Glissières en câbles
34 71 13.27 Sécurité routière - Glissières en câbles

Date: 2004/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
099113 - PEINTURES - TRAVAUX NEUFS EXTÉRIEURS

Notes:

La présente section portant le numéro 34 17 36 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02843 - Glissières de sécurité en câbles, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la fourniture de glissières de sécurité en câbles et à leur installation sur le terre-plein central et sur le bas-côté des routes.


34711328 Sécurité routière - Glissières en profilés carrés ou rectangulaires
34 71 13.28 Sécurité routière - Glissières en profilés carrés ou rectangulaires

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
099719 - Peinturage de surfaces extérieures en métal - Travaux à neuf
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 34 71 41 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02846 - Glissières de sécurité en profilés d'acier carrés ou rectangulaires, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise la fourniture de glissières de sécurité en profilés d'acier carrés ou rectangulaires, et à leur installation sur le terre-plein central et sur le bas-côté des routes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.


34 72 16 EMBRANCHEMENT FERROVIAIRE

Date: 2007/12/31

Sections connexes:

312413 - REMBLAIS ROUTIERS
313221
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013216
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
310517
313219
017411 - NETTOYAGE

Notes:

Le raccordement de l'embranchement à la voie principale est normalement effectué par la compagnie de chemin de fer. L'étendue des travaux doit être clairement indiquée.


34 77 13 Passerelles d'embarquement

Date: 1999/12/31

Sections connexes:

051223 - ACIER DE CONSTRUCTION POUR BATIMENTS
260501
260521 - FILS ET CABLES (0 - 1000 V)
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
012310 - SOLUTIONS DE RECHANGE

Notes:

La présente section portant le numéro 34 77 13 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 14731 - Passerelles d'embarquement fixes pour passagers d'avions, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section a été élaborée par la Direction du transport aérien, Services d'architecture et de génie, de Travaux publics Canada, et elle n'a été revue ni par d'autres ministères, ni par le secteur privé.

La présente section vise la conception, la fabrication et l'installation de passerelles d'embarquement préfabriquées.

Les travaux de préparation de l'aérogare en vue de l'installation des passerelles, y compris l'exécution des fondations, l'aménagement des ouvertures nécessaires ainsi que l'acheminement des services d'utilités, sont prescrits dans les sections appropriées du devis et doivent être exécutés par des tiers, en étroite collaboration avec les responsables des travaux prescrits dans la présente section.


34 43 10 Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales

Date: 1999/12/31

Sections connexes:

344316
344313
344326
344332 - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR PAR PROJECTEURS
344323
265536 - Feux d'obstacles (rouges)
017419

Notes:

La présente section portant le numéro 34 43 10 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16521 - Balisage lumineux des aéroports - Prescriptions générales, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section fournit une description générale des installations de balisage lumineux que l'on retrouve dans les aéroports.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.


34431001 Panneaux lumineux de guidage de la circulation au sol
34 43 10.01 Panneaux lumineux de guidage de la circulation au sol

Date: 1998/12/31

Sections connexes:

312333
031000 - COFFRAGES ET ACCESSOIRES POUR BÉTON
032000 - ARMATURES POUR BÉTON
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
344310 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales
034100 - ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON STRUCTURAL

Notes:

La présente section portant le numéro 34 43 11 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16551 - Panneaux lumineux de guidage de la circulation au sol, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les panneaux à éclairage intérieur, leur câblage et leurs accessoires, destinés à être installés à coté des pistes, des voies de circulation et des aires de trafic.

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (DDN) et par la Direction du transport aérien, des Services d'architecture et de génie, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Transports Canada, le numéro de la section peut être changé pour le 16690 .


34431313 Feux d'identification de pistes d'aérodrome
34 43 13.13 Feux d'identification de pistes d'aérodrome

Date: 1996/06/30

Sections connexes:

260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
260543
344310 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales

Notes:

La présente section portant le numéro 34 43 31 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16524 - Feux d'identification de piste, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section a été élaborée par la section du Transport aérien, des Services d'architecture et de génie, de Travaux publics Canada, et elle n'a été revue ni par d'autres ministères, ni par le secteur privé.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Transports Canada, le numéro de la section peut être changé pour le suivant, à savoir 16978.


34431316 Balisage lumineux d'aérodrome - Feux lumineux encastrés de balisage des pistes et des voie de circulation
34 43 13.16 Balisage lumineux d'aérodrome - Feux lumineux encastrés de balisage des pistes et des voie de circulation

Date: 1999/12/31

Sections connexes:

260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
260543
344310 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

La présente section portant le numéro 34 43 15 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16512 - Balisage lumineux encastré des pistes et des voies de circulation, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les feux encastrés d'axe de piste, d'axe de voie de circulation, de zone de toucher des roues, de seuil décalé, de voie de sortie à grande vitesse, de barre d'arrêt, de dispositif d'approche, de bord de piste, de protection de piste et d'intersection de voie de circulation.

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (SDDN) et par la Direction du transport aérien, des Services d'architecture et de génie, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).


34431319 Feux hors sol de bord de piste
34 43 13.19 Feux hors sol de bord de piste

Date: 1998/12/31

Sections connexes:

344310 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales
336576 - CONDUITS ÉLECTRIQUES D'USAGE SOUTERRAIN POUR ENFOUISSEMENT DIRECT

Notes:

La présente section portant le numéro 34 43 14 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16555 - Feux hors sol de bord de piste, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les feux hors sol à haute intensité pour montage en circuit série et les feux à moyenne intensité pour montage en circuit parallèle/circuits multiples.

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (DDN) et par la Direction du transport aérien, des Services d'architecture et de génie, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Transports Canada, le numéro de la section peut être changé pour le 16976.


34431619 Balisage lumineux d'aérodrome - Indicateur visuel de pente d'approche (système VASI)
34 43 16.19 Balisage lumineux d'aérodrome - Indicateur visuel de pente d'approche (système VASI)

Date: 1996/06/30

Sections connexes:

312333
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
344310 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales

Notes:

La présente section portant le numéro 34 43 36 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16527 - Indicateur visuel de pente d'approche, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section a été élaborée par la section du Transport aérien, des Services d'architecture et de génie, de Travaux publics Canada, et elle n'a été revue ni par d'autres ministères, ni par le secteur privé.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Transports Canada, le numéro de la section peut être changé pour le suivant, à savoir 16980.


34431623 Balisage lumineux d'aérodrome - Dispositif lumineux d'approche de précision à feux indicateurs d'axe de piste
34 43 16.23 Balisage lumineux d'aérodrome - Dispositif lumineux d'approche de précision à feux indicateurs d'axe de piste

Date: 1998/12/31

Sections connexes:

260543
260514 - CABLES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET CONDUCTEURS AÉRIENS (1001 V)
344310 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales
261219 - TRANSFORMATEURS SUR SOCLE, A DIÉLECTRIQUE LIQUIDE, MOYENNE TENSION
265614 - Assemblage et érection de tours en aluminium

Notes:

OBJET: La présente section vise les besoins en alimentation électrique, les commandes de niveau d'éclairement, les feux ainsi que les instructions concernant l'implantation du matériel.

VALIDATION: La présente section a été élaborée conjointement par le Secrétariat du Devis directeur national (DDN) et par la Direction du transport aérien, des Services d'architecture et de génie, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Transports Canada, le numéro de la section peut être changé pour le 16993 .

Les dessins de conception du dispositif lumineux d'approche de précision de catégorie I (SSALR) doivent respecter les normes énoncées dans le document TP312F de Transports Canada: Aérodromes - Normes et pratiques recommandées, 4e édition, mars 1993. (Se reporter au dispositif lumineux d'approche de précision de catégorie I.)


34431626 Balisage lumineux d'aérodrome - Dispositif lumineux d'approche omnidirectionnel
34 43 16.26 Balisage lumineux d'aérodrome - Dispositif lumineux d'approche omnidirectionnel

Date: 1996/06/30

Sections connexes:

260543
344310 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales
265614 - Assemblage et érection de tours en aluminium

Notes:

La présente section portant le numéro 34 43 39 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16554 - Omni-Directional Approach Lighting System (ODALS), selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section a été élaborée par la Direction du transport aérien, des Services d'architecture et de génie, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, et elle n'a été revue ni par d'autres ministères, ni par le secteur privé.

Les dessins de conception du dispositif lumineux d'approche omnidirectionnel (ODALS) doivent respecter les normes énoncées dans le document TP 312F de Transports Canada: Aérodromes - Normes et pratiques recommandées, 4e édition, mars 1993.


34431629 Balisage lumineux d'aérodrome - Dispositif d'approche à basse intensité
34 43 16.29 Balisage lumineux d'aérodrome - Dispositif d'approche à basse intensité

Date: 1996/06/30

Sections connexes:

260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
26054301 - POSE DE CABLES EN TRANCHÉE ET EN CONDUITS
344310 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales
261219 - TRANSFORMATEURS SUR SOCLE, A DIÉLECTRIQUE LIQUIDE, MOYENNE TENSION
265614 - Assemblage et érection de tours en aluminium

Notes:

La présente section portant le numéro 34 43 38 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16529 - Balisage lumineux d'approche à basse intensité, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section a été élaborée par la Direction du transport aérien, des Services d'architecture et de génie, de Travaux publics Canada, et elle n'a été revue ni par d'autres ministères, ni par le secteur privé.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Transports Canada, le numéro de la section peut être changé pour le suivant, à savoir 16992.


34431634 Balisage lumineux d'aérodrome - Dispositif d'approche à haute intensité et à intensité variable
34 43 16.34 Balisage lumineux d'aérodrome - Dispositif d'approche à haute intensité et à intensité variable

Date: 1996/06/30

Sections connexes:

344310 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
260543
265614 - Assemblage et érection de tours en aluminium

Notes:

La présente section portant le numéro 34 43 37 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16528 - Balisage lumineux d'approche à haute (et basse) intensité, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

Utiliser la présente section pour prescrire un balisage lumineux d'approche à haute intensité (HIAL). Un balisage HIAL complet comprendégalement le balisage lumineux d'approche à basse intensité (LIAL). Lorsqu'il s'agit de prescrire un balisage LIAL seul, utiliser la section 16992.

La présente section a été élaborée par le ministère des Transports et n'a été revue ni par d'autres ministères ni par le secteur privé.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Transports Canada, le numéro de la section peut être changé pour le suivant, à savoir 16979.


34431636 Balisage lumineux d'aérodrome - Indicateur de trajectoire d'approche de précision (système PAPI)
34 43 16.36 Balisage lumineux d'aérodrome - Indicateur de trajectoire d'approche de précision (système PAPI)

Date: 1996/06/30

Sections connexes:

312333
031000 - COFFRAGES ET ACCESSOIRES POUR BÉTON
032000 - ARMATURES POUR BÉTON
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
260500 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
344310 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales

Notes:

La présente section a été élaborée par la Direction du transport aérien, des Services d'architecture et de génie, de Travaux publics Canada, et elle n'a été revue ni par d'autres ministères, ni par le secteur privé.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Transports Canada, le numéro de la section peut être changé pour le suivant, à savoir 16997.


34432316 Manches à vent pour aérodromes
34 43 23.16 Manches à vent pour aérodromes

Date: 1996/06/30

Sections connexes:

344310 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales

Notes:

La présente section portant le numéro 34 43 25 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16552 - Manche à vent, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section a été élaborée par la Direction du transport aérien, des Services d'architecture et de génie, de Travaux publics Canada, et elle n'a été revue ni par d'autres ministères, ni par le secteur privé.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Transports Canada, le numéro de la section peut être changé pour le suivant, à savoir 16981.


34432319 PHARES ROTATIFS
34 43 23.19 PHARES ROTATIFS

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
344310 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales

Notes:

OBJET: La présente section vise les matériaux, les matériels et les méthodes d'installation associés aux phares rotatifs.

La présente section portant le numéro 34 43 23.19 est conforme à la classification du nouveau MasterFormatTM 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 16564 - Phares à feu tournant, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormatTM) 1995.


34432343 Éclairage des aires de trafic d'aérodrome
34 43 23.43 Éclairage des aires de trafic d'aérodrome

Date: 1999/12/31

Sections connexes:

312333
031000 - COFFRAGES ET ACCESSOIRES POUR BÉTON
032000 - ARMATURES POUR BÉTON
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
265536 - Feux d'obstacles (rouges)
262901 - CONTACTEURS
265000 - ÉCLAIRAGE
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section a été élaborée par la Direction du transport aérien, des Services d'architecture et de génie, de Travaux publics Canada, et elle n'a été revue ni par d'autres ministères, ni par le secteur privé.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Transports Canada, le numéro de la section peut être changé pour le suivant, à savoir 16988.


34432613 Matériel de commande d'éclairage d'aérodrome
34 43 26.13 Matériel de commande d'éclairage d'aérodrome

Date: 1999/12/31

Sections connexes:

344310 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Notes:

La présente section portant le numéro 34 43 28 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13814 - Balisage lumineux des aéroports Système de commande, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section a été élaborée par la Direction du transport aérien, des Services d'architecture et de génie, de Travaux publics Canada, et elle n'a été revue ni par d'autres ministères, ni par le secteur privé.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Transports Canada, le numéro de la section peut être changé pour le suivant, à savoir 16985.

Utiliser cette section pour les tableaux de commande de type C703, C704 et autres à logique câblée. Pour les tableaux de commande à logique programmable, utiliser plutôt la section 34 43 26.13 - Matériel de contrôle d'aérodrome.


34432616 Commandes programmables d'éclairage d'aérodrome
34 43 26.16 Commandes programmables d'éclairage d'aérodrome

Date: 1996/06/30

Sections connexes:

Notes:

La présente section portant le numéro 34 43 29 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 13815 - Système de commande à (CLP de balisage lumineux d'aéroport), selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section a été élaborée par la Direction du transport aérien, Services d'architecture et de génie, Travaux publics Canada, et elle n'a été revue ni par d'autres ministères, ni par le secteur privé.


34432623 Balisage lumineux d'aérodrome - Régulateurs
34 43 26.23 Balisage lumineux d'aérodrome - Régulateurs

Date: 1996/06/30

Sections connexes:

344310 - Balisage lumineux d'aérodrome - Exigences générales

Notes:

La présente section portant le numéro 34 43 27 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 16522 - Régulateurs de balisage lumineux d'aéroport, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section a été élaborée par la Direction du transport aérien, des Services d'architecture et de génie, de Travaux publics Canada, et elle n'a été revue ni par d'autres ministères, ni par le secteur privé.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour Transports Canada, le numéro de la section peut être changé pour le suivant, à savoir 16986.


34 43 32 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR PAR PROJECTEURS

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
265000 - ÉCLAIRAGE
260923

Notes:

La présente section contient des exigences générales LEED. Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED, du DDN.


34731613 MISE A LA TERRE - PROTECTION DES AÉRONEFS CONTRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE
34 73 16.13 MISE A LA TERRE - PROTECTION DES AÉRONEFS CONTRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE

Notes:

OBJET: La présente section vise la mise à la terre des aéronefs aux fins de protection contre l'électricité statique, y compris les prises, les piquets et les conducteurs de terre et la méthode d'installation connexe.

Pour commander des matériels, ne pas utiliser les numéros de catalogue indiqués dans la présente section. Consulter la documentation des fabricants afin de connaître les détails pertinents, particulièrement pour les matériels comportant des options.

La présente section portant le numéro 34 73 16.13 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat* 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 02591 - Mise à la terre - Protection des aéronefs contre l'électricité statique, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.


35 20 23 Dragage

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
017419
002113 - Instructions aux soumissionnaires

Notes:

La présente section portant le numéro 35 20 23 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02325 - Dragage, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise les travaux de dragage, y compris l'enlèvement et l'élimination des matériaux dragués.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des choix écologiques en ce qui a trait à l'élimination des matériaux. La présence de sédiments contaminés dans de nombreux ports et voies d'eau, en zones industrielles et en zones urbanisées, contribue à la dégradation de l'environnement et réduit la capacité de draguer le fond marin et de déplacer les matériaux dragués, dans le but de maintenir les conditions de navigation. La présence d'hydrocarbures chlorés comme la dioxine est considérée comme une menace potentielle pour l'environnement et la santé humaine.

Vérifier les exigences gouvernementales particulières à ce projet auprès des autorités fédérales et provinciales compétentes en matière d'environnement, et veiller à ce que les renseignements pertinents figurent sur les dessins et dans les documents contractuels.


35 31 19 OUVRAGES DE PROTECTION

Date: 2006/09/30

Sections connexes:

310516 - Granulats
013529
313219
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section vise la construction d'ouvrages de protection des berges ou du littoral composés d'une couche filtrante en pierres triées, avec ou sans géotextile, et, dans le cas des talus, d'une carapace composée de pierres/roches de carrière ou d'éléments en béton préfabriqués.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Vérifier les contraintes matérielles particulières à ce projet auprès des autorités fédérales et provinciales compétentes en matière d'environnement, et veiller à ce que les renseignements pertinents figurent dans les dessins et les documents contractuels.

 Les ouvrages de protection servent à protéger les berges ou le littoral contre l'érosion attribuable à l'action des vagues ou du courant.

 La présente section portant le numéro 35 31 19 est conforme à la classification du nouveau MasterFormat 2004. Antérieurement, elle était publiée sous le numéro 02393 - Ouvrages de protection, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat) 1995.


35312313 Brise-lames en enrochements
35 31 23.13 Brise-lames en enrochements

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
313219
310516 - Granulats
032000 - ARMATURES POUR BÉTON
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

Notes:

La présente section portant le numéro 35 31 24 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02394 - Brise-lames en enrochements, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section vise la construction, aux dimensions indiquées, d'un brise-lames en enrochements constitué d'un empilage de couches de roches ou de roches et d'éléments en béton.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Vérifier les exigences gouvernementales particulières à ce projet auprès des autorités fédérales et provinciales compétentes en matière d'environnement, et veiller à ce que les renseignements figurent dans les dessins et les documents contractuels.


35 42 19 Préservation des cours d'eau

Date: 1996/12/31

Sections connexes:

Notes:

La présente section portant le numéro 35 42 19 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02379 - Préservation des cours d'eau, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

La présente section vise les précautions à prendre pour préserver un cours d'eau touché par des travaux réalisés dans la zone immédiate ou à proximité de celui-ci.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section doit privilégier le recours à des méthodes écologiques.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Les travaux visant l'aménagement d'un cours d'eau ou de ses berges doivent être planifiés au moment de l'année où le niveau de l'eau est normalement à son plus bas, afin de minimiser les risques d'érosion.


35 42 60 Entretien de cours d'eau

Date: 2004/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
015200 - INSTALLATIONS DE CHANTIER
013529
024113 - Démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain
312333
352023 - Dragage

Notes:

La présente section portant le numéro 35 42 60 est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif* 2004. Antérieurement elle était publiée sous le numéro 02326 - [Creusage] [Curage et approfondissement] de fossés, selon la classification du Répertoire normatif (MasterFormat*) 1995.

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à l'aménagement, au curage, à l'approfondissement, à l'élargissement et au détournement de canaux, autres que ceux qui sont adjacents aux grandes réalisations de terrassement, suivant les lignes, les niveaux, les dimensions et les coupes transversales indiqués sur les dessins ou établis par le Représentant du Ministère/l'Ingénieur/le Consultant.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux options pour l'élimination des déchets.

Vérifier les exigences gouvernementales particulières à ce projet auprès des autorités fédérales, provinciales et territoriales compétentes, et veiller à ce que les renseignements pertinents figurent dans les dessins et dans les documents contractuels.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.


35 51 23 FLOTTEURS

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise la construction de flotteurs selon les dimensions et les détails indiqués ainsi que leur installation aux endroits désignés. Elle précise les exigences relatives aux flotteurs, qui consistent en un bâti en bois revêtu de contreplaqué et muni d'une protection extérieure en fibres de verre. Ces flotteurs sont des composants entrant dans la construction de quais flottants.


35591319 Défenses d'accostage en caoutchouc
35 59 13.19 Défenses d'accostage en caoutchouc

Date: 2002/12/31

Sections connexes:

051233 - ACIER DE CONSTRUCTION POUR PONTS
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION

Notes:

OBJET: La présente section vise les systèmes de défenses d'accostage, installés sur les ouvrages maritimes ou construits sur piles, capables d'absorber en partie ou en totalité l'énergie transmise par le navire au moment du choc contre l'ouvrage.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

Cette section précise les critères de performance des systèmes de défenses, et non les caractéristiques particulières d'un produit déterminé. Dans les renseignements fournis aux soumissionnaires, on doit demander à ces derniers d'inclure dans leur soumission les données suivantes : la description du système de défenses et les détails concernant leur performance, y compris l'absorption de l'énergie transmise, la déformation causée par l'effort de choc et la réaction finale avec une déformation calculée, les détails des éléments de frottement, y compris leurs dimensions, leurs propriétés physiques et chimiques, ainsi que leur méthode de fixation, les détails des boulons d'ancrage, les détails du système de soutènement et, le cas échéant, les détails concernant toute modification apportée aux ouvrages afin qu'ils soient adaptés au système de défenses d'accostage proposé.


35 59 29 DISPOSITIFS D'AMARRAGE

Date: 2006/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section précise les exigences relatives à la fourniture et à l'installation de bollards et de crochets d'amarrage à dégagement rapide, munis de chaumards et de cabestans. Les renseignements concernant les bollards, les taquets, les bittes et les crochets courants figurent habituellement dans la section 05 50 00 - Ouvrages métalliques.


42 20 00 ÉQUIPEMENT FRIGORIFIQUE INDUSTRIEL

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
230548 - SYSTEMES ET DISPOSITIFS ANTIVIBRATOIRES ET PARASISMIQUES POUR TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA
210501 - MÉCANIQUE - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS DES TRAVAUX
230553
221317 - TUYAUTERIES D'ÉVACUATION ET DE VENTILATION - FONTE ET CUIVRE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les éléments composants d'installations frigorifiques industrielles, y compris les compresseurs, les condenseurs, les bouteilles accumulatrices, les groupes compresseur-condenseur, les évaporateurs, de même que les commandes de dégivrage, les raccords, les accessoires et les méthodes d'installation connexes.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


44 41 13 STATIONS COMMERCIALES DE TRAITEMENT DES EAUX

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section vise les composantes de stations commerciales autonomes de traitement des eaux ainsi que les méthodes d'installation connexes.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


A1010 FONDATIONS

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET: La présente section vise, de façon générale, les divers types de fondations de bâtiment. Outre quelques exigences de performance, elle présente différentes catégories couramment employées de produits pour fondations, de même que les critères d'installation pertinents, sans toutefois entrer dans les détails. Elle peut être utilisée pour les travaux réalisés selon le mode conception-construction ou le mode gestion de projets, et pour définir les exigences de base de travaux réalisés selon le mode traditionnel.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15  - Développement durable - Construction ou 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.


A1030 DALLES SUR SOL (PERFORMANCE)

Date: 2008/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013521 - EXIGENCES LEED
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
013119 - RÉUNIONS DE PROJET
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section définit les critères de performance visant la mise en oeuvre de dalles sur sol, lesquels serviront de repères à l'intention des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. Le choix des matériaux, des produits et des matériels à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur. On fera référence à la présente section dans les sections connexes pertinentes du devis, pour tout ce qui touche les critères de performance de tels ouvrages. Les méthodes d'essai et de contrôle des critères prescrits doivent être décrites dans la présente section.

La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir les certifications LEED Canada-NC et LEED Canada-CI, décernées par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


A2010 Travaux d'excavation - Sous-sols de bâtiments

Date: 2001/12/31

Sections connexes:

001330
001560
001561
001450

Notes:

OBJET: Selon le système UniFormat, la présente section vise les travaux d'excavation pour la construction de sous-sols de bâtiments, y compris le remblayage, le compactage et les systèmes d'étayage des fouilles, et elle précise les exigences de performance à cet égard.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section définit les critères de performance visant les travaux d'excavation exécutés en vue de la construction du sous-sol d'un bâtiment, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. Le choix des matériaux, des produits, du matériel et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur. On fera référence à la présente section dans les sections connexes pertinentes du devis, pour tout ce qui touche les critères de performance de tels ouvrages. Les méthodes d'essai et de contrôle des critères prescrits doivent être décrites dans la présente section. Comme dans le cas de tout devis de performance, aucun nom de fabricant et aucune prescription descriptive ne doivent figurer dans la présente section.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes en cause sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Le contrôle peut être effectué avant l'acquisition du produit. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS, au paragraphe Documents à soumettre concernant l'assurance de la qualité, dans la PARTIE 2 - PRODUITS, à l'article Contrôle de la qualité à la source et dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article Contrôle de la qualité sur place.


A2020 MURS DE SOUS-SOL

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET:  La présente section vise, de façon générale, les murs de sous-sol de bâtiments. Outre quelques exigences de performance, elle présente quatre (4) catégories couramment employées de produits pour murs de fondation de même que les critères d'installation pertinents, sans toutefois entrer dans les détails. Elle peut être utilisée pour les travaux réalisés selon le mode conception-construction ou le mode gestion de projets, et pour définir les exigences de base de travaux réalisés selon le mode traditionnel.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:   La conception en vue de désassembler garantit la possibilité de récupérer les matériaux/matériels à des fins de réutilisation/réemploi, de remise à neuf ou de recyclage. On doit, dans la mesure du possible, prescrire des connexions mécaniques réversibles, par exemple des assemblages vissés ou boulonnés plutôt que soudés, qui facilitent le désassemblage et encouragent les activités de réutilisation et de réemploi. De plus, le fait de recourir au boulonnage permet d'éliminer les émissions de vapeurs et de gaz toxiques qui sont associées au soudage.

  DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.


B1010 PLANCHERS

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET: Selon le système UniFormat, les éléments connexes aux ouvrages faisant l'objet de la présente section sont l'ossature des planchers, les murs intérieurs porteurs, les supports de revêtements, les dalles et les chapes, les plates-formes de balcons et de mezzanines, les rampes, les escaliers extérieurs, les systèmes d'étanchéité à l'air, les pellicules pare-vapeur, les isolants, les matériaux et systèmes de protection coupe-feu et coupe-fumée. La présente section précise les exigences de performance visant les éléments composants des planchers, notamment l'ossature en acier, le support en acier, la dalle en béton coulé en place, la protection coupe-feu et coupe-fumée, les murs intérieurs porteurs en blocs de béton et le revêtement d'ignifugation de l'ossature en acier.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La conception en vue de désassembler garantit la possibilité de récupérer les matériaux/matériels à des fins de réutilisation/réemploi, de remise à neuf ou de recyclage. On doit, dans la mesure du possible, prescrire des connexions mécaniques réversibles, par exemple des assemblages vissés ou boulonnés plutôt que soudés, qui facilitent le désassemblage et encouragent les activités de réutilisation et de réemploi. De plus, le fait de recourir à des connexions réversibles permet d'éliminer les émissions de vapeurs et de gaz toxiques qui sont associées au soudage.

La présente section définit les critères de performance visant la construction de planchers, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. Le choix des matériaux, des produits, du matériel et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur. On fera référence à la présente section dans les sections connexes pertinentes du devis, pour tout ce qui touche les critères de performance de tels ouvrages. Les méthodes d'essai et de contrôle des critères prescrits doivent être décrites dans la présente section. Comme tout devis de performance, la présente section ne doit contenir aucun nom de fabricant ni aucune prescription descriptive.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes visés sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Le contrôle peut être effectué avant l'acquisition du produit. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS, aux articles ASSURANCE DE LA QUALITÉ et DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE, dans la PARTIE 2 - PRODUITS, à l'article CONTROLE DE LA QUALITÉ A LA SOURCE et dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article CONTROLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.


B1020 TOITURES

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET: La présente section vise, de façon générale, les divers types de toitures de bâtiments. Outre quelques exigences de performance, elle présente différentes catégories couramment employées de produits pour toitures de même que les critères d'installation pertinents, sans toutefois entrer dans les détails. Elle peut être utilisée pour les travaux réalisés selon le mode conception-construction ou le mode gestion de projets, et pour définir les exigences de base de travaux réalisés selon le mode traditionnel.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable applicables à la construction et au contrôle, coordonner les exigences de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction, ou de la section 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.


B2010 MURS EXTÉRIEURS

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES
079200 - Produits d'étanchéité pour joints

Notes:

OBJET: Selon le système UniFormat, les éléments connexes aux ouvrages faisant l'objet de la présente section sont le parement extérieur des murs extérieurs, l'âme des murs extérieurs, le pare-vapeur, l'étanchéité à l'air et l'isolant pour murs extérieurs, le parement intérieur des murs extérieurs, les parapets, les grilles, les cloisons et les louvres extérieurs, les dispositifs de protection extérieurs pour baies, les soffites extérieurs, les garde-corps et les murs extérieurs de balcons et les autres murs extérieurs. La présente section vise les systèmes de murs extérieurs en place de même que les composants de murs extérieurs, notamment le parement extérieur, avec les solins, l'ossature, les joints de dilatation, les ensembles et l'isolant, le parement ou le revêtement de finition intérieur, les parapets, les louvres, les grilles et les cloisons, les murs et les garde-corps des balcons, les auvents et les soffites extérieurs, avec l'ossature, les ancrages, les fixations, les adhésifs et les autres accessoires nécessaires à la réalisation d'un ouvrage complet. Cette section ne vise ni les fenêtres ni les portes extérieures. Elle ne vise pas non plus les revêtements de finition intérieurs en bois, en tissu, en carreaux de céramique, en verre, en plastique, en métal ou peints, ni en aucune combinaison de ceux-ci.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La conception en vue de désassembler garantit la possibilité de récupérer les matériaux/matériels à des fins de réutilisation/réemploi, de remise à neuf ou de recyclage. On doit, dans la mesure du possible, prescrire des connexions mécaniques réversibles, par exemple des assemblages vissés ou boulonnés plutôt que soudés, qui facilitent le désassemblage et encouragent les activités de réutilisation et de réemploi. De plus, le fait de recourir à des connexions réversibles permet d'éliminer les émissions de vapeurs et de gaz toxiques qui sont associées au soudage.

La présente section définit les critères de performance visant la construction d'un système complet de murs extérieurs, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. Le choix des matériaux, des produits, du matériel et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur. On fera référence à la présente section dans les sections connexes pertinentes du devis, pour tout ce qui touche les critères de performance de tels ouvrages. Les méthodes d'essai et de contrôle des critères prescrits doivent être décrites dans la présente section. Comme tout devis de performance, la présente section ne doit contenir aucun nom de fabricant ni aucune prescription descriptive.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de la conformité de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux ou les systèmes en cause sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces documents doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance qualité. Le contrôle peut être effectué avant l'acquisition du produit; on trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS, aux articles ASSURANCE DE LA QUALITÉ et DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE, dans la PARTIE 2 - PRODUITS, à l'article CONTROLE DE LA QUALITÉ A LA SOURCE et dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article CONTROLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.


B2020 FENETRES EXTÉRIEURES

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
061000 - CHARPENTERIE
072116 - ISOLANTS EN MATELAS
072129
072600 - PARE-VAPEUR
079200 - Produits d'étanchéité pour joints
088050 - VITRAGES
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET: La présente section précise les critères de performance visant les fenêtres. S'assurer que les dessins indiquent bien les dimensions des fenêtres, et qu'ils illustrent les vues en élévation des fenêtres, les détails des ouvrants et les autres détails pertinents. Pour rédiger la présente section, on s'est inspiré de la norme CAN/CSA-A440.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction, ou de la section 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.


B2030 PORTES EXTÉRIEURES

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
088050 - VITRAGES
013529
013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Notes:

OBJET: Selon le système UniFormat, les éléments connexes, les ouvrages et les éléments connexes aux ouvrages faisant l'objet de la présente section sont les portes d'entrée extérieures, les portes extérieures spéciales de grandes dimensions, les barrières extérieures et les autres portes extérieures. La présente section précise les exigences de performance visant les portes d'entrée extérieures, les portes de service extérieures et les portes extérieures spéciales de grandes dimensions.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La conception en vue de désassembler garantit la possibilité de récupérer les matériaux/matériels à des fins de réutilisation/réemploi, de remise à neuf ou de recyclage. On doit, dans la mesure du possible, prescrire des connexions mécaniques réversibles, par exemple des assemblages vissés ou boulonnés plutôt que soudés, qui facilitent le désassemblage et encouragent les activités de réutilisation et de réemploi. De plus, le fait de recourir à des connexions réversibles permet d'éliminer les émissions de vapeurs et de gaz toxiques qui sont associées au soudage.

La présente section définit les critères de performance visant la mise en oeuvre de systèmes complets de portes extérieures, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. Le choix des matériaux, des produits, du matériel et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur. On fera référence à la présente section dans les sections connexes pertinentes du devis, pour tout ce qui touche les critères de performance de tels ouvrages. Les méthodes d'essai et de contrôle des critères prescrits doivent être décrites dans la présente section. Comme tout devis de performance, la présente section ne doit contenir aucun nom de fabricant ni aucune prescription descriptive.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que ce dernier ainsi que les produits, le matériel, les matériaux ou les systèmes en cause sont conformes aux critères prescrits. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance qualité. Le contrôle peut être effectué avant l'acquisition du produit; on trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS, aux articles CONTROLE DE LA QUALITÉ et DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE, dans la PARTIE 2 - PRODUITS, à l'article CONTROLE DE LA QUALITÉ A LA SOURCE et dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article CONTROLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.


B3010 COUVERTURES

Date: 2008/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
001330
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION

Notes:

DÉVELOPPEMENT DURABLE - LEED : La présente section précise les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à respecter ou aux crédits à accumuler pour obtenir la certification LEED, lesquels sont définis dans le Système d'évaluation des bâtiments écologiques, LEED Canada-NC, dont la mise en application est assurée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 35 21 - Exigences LEED.


B3020 OUVERTURES EN TOITURE

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET: La présente section vise, de façon générale, les produits du bâtiment associés aux ouvertures en toiture. Outre quelques exigences de performance, elle présente différentes catégories couramment utilisées de produits pour ouvertures en toiture de même que les critères d'installation pertinents, sans toutefois entrer dans les détails. Elle peut être utilisée pour les projets réalisés selon le mode conception-construction ou le mode mise en oeuvre et gestion, et pour définir les exigences de base de projets réalisés selon le mode traditionnel.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable applicables à la construction et au contrôle, coordonner les exigences de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction, ou de la section 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.


C1010 CLOISONS INTÉRIEURES (PERFORMANCE)

Date: 2006/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
013216
013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
088050 - VITRAGES

Notes:

OBJET: La présente section définit les critères de performance visant la construction d'un système complet de cloisons intérieures, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. Le choix des matériaux, des produits, des matériels et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur. On fera référence à la présente section dans les sections connexes pertinentes du devis, pour tout ce qui touche les critères de performance de tels ouvrages. Les méthodes d'essai et de contrôle des critères prescrits doivent être décrits dans la présente section.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La conception en vue de désassembler garantit la possibilité de récupérer les matériaux/matériels à des fins de réutilisation/réemploi, de remise à neuf ou de recyclage. On doit, dans la mesure du possible, prescrire des connexions mécaniques réversibles, par exemple des assemblages vissés ou boulonnés plutôt que soudés, qui facilitent le désassemblage et encouragent les activités de réutilisation et de réemploi. De plus, le fait de recourir à des connections réversibles permet d'éliminer les émissions de vapeurs et de gaz toxiques qui sont associées au soudage.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que ce dernier ainsi que les produits, les matériels, les matériaux ou les systèmes en cause sont conformes aux critères prescrits. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute  autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Le contrôle peut être effectué avant l'acquisition du produit; on trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS, aux articles CONTROLE DE LA QUALITÉ et DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE, dans la PARTIE 2 - PRODUITS, à l'article CONTROLE DE LA QUALITÉ A LA SOURCE et dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article CONTROLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE.


C2012 ESCALIERS INTÉRIEURS

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET: La présente section énonce les critères de performance visant les escaliers pour établissements commerciaux ou industriels de même que les escaliers de service ou ornementaux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris la réutilisation/le réemploi et le recyclage de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La conception en vue de désassembler garantit la possibilité de récupérer les matériaux/matériels à des fins de réutilisation/réemploi, de remise à neuf ou de recyclage. On doit, dans la mesure du possible, prescrire des connexions mécaniques réversibles, par exemple des assemblages vissés ou boulonnés plutôt que soudés, qui facilitent le désassemblage et encouragent les activités de réutilisation et de réemploi. De plus, le fait de recourir à des connections réversibles permet d'éliminer les émissions de vapeurs et de gaz toxiques qui sont associées au soudage.

Pour les exigences de calcul, notamment les dimensions, les hauteurs de montage et les dégagements, se reporter à la norme CAN/CSA-B651, Accessibilité des bâtiments et autres installations : règles le conception.

Pour rédiger la présente section, on s'est basé sur la directive AMP 510 publiée par The National Association of Metal Manufacturers (NAAMM).

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.


C3012 REVETEMENTS MURAUX A BASE DE RÉSINES ÉPOXYDIQUES

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
042200 - MAÇONNERIE D'ÉLÉMENTS EN BÉTON
061000 - CHARPENTERIE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ

Notes:

OBJET: La présente section définit les critères de performance concernant les revêtements muraux à base de résines époxydiques réalisés sur des supports neufs en béton et en contreplaqué, ainsi que leur mise en oeuvre; ces critères serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. Le choix des matériaux, des produits, du matériel et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur. On fera référence à la présente section dans les sections connexes pertinentes du devis, pour tout ce qui touche les critères de performance de tels ouvrages. Les méthodes d'essai et de corroboration des critères prescrits doivent faire l'objet d'une section distincte. Comme tout devis de performance, la présente section ne doit contenir aucun nom de fabricant ni aucune prescription descriptive.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction, ou de la section 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.


C3015 PLAFONDS

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014100 - EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028200
061000 - CHARPENTERIE
079513 - COUVRE-JOINTS POUR JOINTS DE DILATATION
083100
102219
C3040 - Peinturage - Travaux à neuf
028101 - MATIERES DANGEREUSES
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
015200 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

Notes:

OBJET:  La présente section vise différents types de plafonds, notamment les plafonds en plaques de plâtre et les plafonds en plaques de fibres minérales armées de verre. Elle ne vise pas les plafonds spéciaux tels les plafonds en bois, en tissu, en carreaux de céramique, en verre, en matières plastiques ou en métal, ou constitués d'une combinaison de ces matériaux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire, pour la réalisation des plafonds, des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

 Dans la présente section, les ouvrages requis, y compris leur installation et leur finition, sont décrits par prescription de critères de performance. Les différents types de plafonds prescrits peuvent être soit réalisés sur un support ayant été installé par un autre corps de métier, soit suspendus à la structure du bâtiment, où ils ménagent alors, sous le plancher qui les surmonte, un vide à fonction de plénum ou encore d'espace technique servant au passage de canalisations et de câblages de toutes sortes (air, électricité et autres services d'utilités), soit fixés directement sur l'ossature de la toiture ou du plancher de l'étage supérieur, de manière à cacher les éléments porteurs et à donner un aspect fini à la pièce aménagée ou à lui assurer une protection coupe-feu.

 Comme tout devis de performance, la présente section précise les résultats attendus, lesquels sont basés sur des critères préétablis auxquels devront satisfaire les ouvrages mis en oeuvre.

 Les moyens qui permettront au Représentant du Ministère/à l'Ingénieur/au Consultant d'examiner, d'évaluer et d'accepter les éléments, les systèmes ou les ensembles prescrits, de même que les moyens qui lui permettront d'en contrôler et d'en vérifier l'installation et l'achèvement, doivent être précisés dans la présente section.

 Coordonner les prescriptions de la présente section avec celles qui sont énoncées dans les sections pertinentes de la Division 1, notamment les sections 01 23 10 - Solutions de rechange, et 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction ou 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.


C3025 REVETEMENTS DE SOL SOUPLES D'INTÉRIEUR

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
C3027 - REVETEMENTS DE SOL A BASE DE RÉSINES ÉPOXYDIQUES
028101 - MATIERES DANGEREUSES
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS

Notes:

OBJET: La présente section définit les critères de performance visant la mise en oeuvre de revêtements de sol souples d'intérieur, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de la réalisation de tels travaux. Le choix des matériaux, du matériel et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués peuvent être laissés à la discrétion de l'Entrepreneur. Comme tout devis de performance, la présente section ne doit contenir aucun nom de fabricant ni aucune prescription descriptive. Les méthodes à mettre en oeuvre pour réaliser les objectifs de performance sont traitées dans l'avant-projet détaillé.

Comme tout devis de performance, la présente section précise les résultats attendus, dont la conformité aux critères stipulés doit être corroborée, tout en laissant à l'Entrepreneur une certaine liberté quant au choix des moyens et des méthodes à utiliser pour réaliser un ouvrage satisfaisant entièrement aux critères établis.


C3026 Revêtements de sol rigides d'intérieur (performance)

Date: 2001/12/31

Sections connexes:

001310
001330
001355
001450
001780
007900
006100

Notes:

OBJET: La présente section définit les critères de performance visant la mise en oeuvre de revêtements de sol rigides d'intérieur, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de la réalisation de tels travaux. Comme tout devis de performance, la présente section précise les résultats attendus, dont la conformité aux critères stipulés doit pouvoir être corroborée, tout en laissant à l'Entrepreneur une certaine liberté quant au choix des moyens et des méthodes à utiliser pour réaliser un ouvrage satisfaisant entièrement aux critères établis.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes visés sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Le contrôle peut être effectué avant l'acquisition du produit. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS, aux articles Assurance de la qualité et Documents et échantillons à soumettre, dans la PARTIE 2 - PRODUITS, à l'article Contrôle de la qualité à la source et dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article Contrôle de la qualité sur place.


C3027 REVETEMENTS DE SOL A BASE DE RÉSINES ÉPOXYDIQUES

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS

Notes:

OBJET: La présente section définit les critères de performance concernant les revêtements de sol à base de résines époxydiques réalisés sur des supports neufs en béton et en contreplaqué, ainsi que leur mise en oeuvre; ces critères serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. Le choix des matériaux, des produits, du matériel et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur. On fera référence à la présente section dans les sections connexes pertinentes du devis, pour tout ce qui touche les critères de performance de tels ouvrages. Les méthodes d'essai et de corroboration des critères prescrits doivent faire l'objet d'une section distincte. Comme tout devis de performance, la présente section ne doit contenir aucun nom de fabricant ni aucune prescription descriptive.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction, ou de la section 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.


C3040 Peinturage - Travaux à neuf

Date: 2001/12/31

Sections connexes:

001355
001357
001450
001610
001780
002761
006200
006400
009950
001330
C3040 - Peinturage - Travaux à neuf
015075

Notes:

OBJET: La présente section vise l'application, sur le chantier, de produits de peinture sur des subjectiles intérieurs et extérieurs neufs; elle comprend également le peinturage sur place de surfaces préalablement enduites en atelier d'une couche de primaire ou de peinture d'impression. Les prescriptions relatives aux systèmes de peinture ont été rédigées à l'aide des désignations et des finis utilisés par le Master Painters Institute (MPI). Les produits figurant sur la Liste des produits approuvés ont été soumis à des essais de performance visant à démontrer, d'une part, leur résistance au vieillissement, à l'abrasion, au récurage, aux taches et aux agressions chimiques et, d'autre part, l'aptitude au nettoyage, le pouvoir couvrant et la facilité de mise en oeuvre des produits en question.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise également des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des produits ayant une teneur minimale en matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets. Les produits de peinture et de revêtement généralement mis en oeuvre dans des conditions contrôlées, c'est-à-dire en atelier (sections 05500, 06400, etc.), doivent être prescrits dans les sections connexes mentionnées, conformément aux exigences qui y sont énoncées. Les autres produits de finition ou revêtements de protection spéciaux font l'objet de sections distinctes.

Se reporter à la section 09950 concernant l'application de peinture sur des subjectiles ayant déjà été revêtus, c'est-à-dire les travaux de remise à neuf des peintures.


D1012 MONTE-CHARGE

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ

Notes:

OBJET:  La présente section précise les critères de performance visant les monte-charge hydrauliques et électriques, lesquels serviront de repères pour la réalisation des travaux. Les matériaux, produits, matériels et méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués doivent être conformes aux exigences des normes pertinentes de la CSA ainsi qu'à celle du code du bâtiment visant les monte-charge. Comme tout devis de performance, la présente section ne doit contenir aucun nom de fabricant ni aucune prescription descriptive.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction ou 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.


D1013 ASCENSEURS

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ

Notes:

OBJET: La présente section précise les critères de performance visant les ascenseurs hydrauliques et les ascenseurs électriques, lesquels serviront de repères pour la réalisation des travaux. Le choix des matériaux, des produits, du matériel et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur. Comme tout devis de performance, la présente section ne doit contenir aucun nom de fabricant ni aucune prescription descriptive.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction ou 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.


D2010 APPAREILS SANITAIRES

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET:  La présente section définit les critères de performance concernant les appareils sanitaires. Coordonner les prescriptions relatives à la robinetterie et aux raccords connexes avec celles qui concernent les réseaux de distribution d'eau domestique et d'évacuation des eaux usées. La section D2010, élaborée selon le système UniFormat, précise les exigences concernant les W.-C., les urinoirs, les lavabos, les éviers, les douches, les baignoires, les cuviers, les fontaines/refroidisseurs d'eau et d'autres appareils sanitaires.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise les exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section définit les critères de performance visant la fourniture et l'installation d'appareils sanitaires, lesquels serviront de repères à l'intention des entrepreneurs chargés de tels travaux. Le choix des fabricants ainsi que des appareils utilisés pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion des entrepreneurs.

 Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes proposés sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Ces contrôles peuvent être effectués avant l'achat des appareils. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article Contrôle.


E2010 Éléments fixes d'ornement et de mobilier

Date: 2001/12/31

Sections connexes:

001355
001450
001780
001330

Notes:

OBJET: Selon le système Uniformat, la présente section vise les éléments fixes d'ornement et de mobilier de rangement, les garnitures de fenêtres, les grilles gratte-pieds et les tapis fixes, les bancs fixes ainsi que les accessoires fixes d'aménagement paysager intérieur. Elle précise les exigences de performance visant les ornements, le mobilier de rangement, les garnitures de fenêtres, les grilles gratte-pieds et les tapis fixes ainsi que les accessoires fixes d'aménagement paysager intérieur.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

La présente section définit les critères de performance visant la mise en oeuvre d'éléments fixes d'ornement et de mobilier, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. Le choix des matériaux, des produits, du matériel et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur. On fera référence à la présente section dans les sections connexes pertinentes du devis, pour tout ce qui touche les critères de performance de tels ouvrages. Les méthodes d'essai et de contrôle des critères prescrits doivent être décrites dans la présente section. Comme tout devis de performance, la présente section ne doit contenir aucun nom de fabricant ni aucune prescription descriptive.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que ce dernier ainsi que les produits, le matériel, les matériaux ou les systèmes en cause sont conformes aux critères prescrits. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute  autre méthode acceptable d'assurance qualité. Le contrôle peut être effectué avant l'acquisition du produit; on trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS, aux articles Contrôle de la qualité et Documents/Échantillons à soumettre, dans la PARTIE 2 - PRODUITS, à l'article Contrôle de la qualité à la source, et dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article Contrôle de la qualité sur place.


E2020 ÉLÉMENTS AMOVIBLES DE MOBILIER ET ACCESSOIRES CONNEXES

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

001330
001355
001450
001780

Notes:

OBJET: Selon le système Uniformat, la présente section vise les éléments amovibles de mobilier et les accessoires connexes destinés à des usages variés, entre autres aux locaux, établissements et bâtiments suivants : salles de classe, dortoirs, établissements religieux, hôtels et motels, laboratoires, bibliothèques, bars-salons, locaux à usage médical, bureaux, restaurants et immeubles d'habitation. Cette section précise les exigences relatives aux systèmes de mobilier et de composants autostables pour postes de travail, y compris les cloisons acoustiques, les  tables et autres surfaces de travail, les éléments de rangement horizontaux et verticaux, les armoires en acier de même que les fauteuils et autres types de sièges.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

La présente section sert à compléter les conditions générales C du gouvernement fédéral. Il peut être nécessaire de la modifier selon le type de contrat servant de base à la convention de travaux de construction, par exemple le document CCDC 2, Contrat à forfait, ou le document DOC 14, Contrat de design-construction à forfait, du Comité canadien des documents de construction (CCDC).

La présente section définit les critères de performance visant la mise en oeuvre d'un système complet de mobilier, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. Le choix des matériaux, des produits, du matériel et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur. On fera référence à la présente section dans les sections connexes pertinentes du devis, pour tout ce qui touche les critères de performance de tels ouvrages. Les essais et les méthodes de contrôle des critères prescrits doivent être décrits dans la présente section. Comme tout devis de performance, la présente section ne doit contenir aucun nom de fabricant ni aucune prescription descriptive.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que ce dernier ainsi que les produits, le matériel, les matériaux ou les systèmes en cause sont conformes aux critères prescrits. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance qualité. Le contrôle peut être effectué avant l'acquisition du produit; on trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS, aux articles Contrôle de la qualité et Documents/Échantillons à soumettre, dans la PARTIE 2 - PRODUITS, à l'article Contrôle de la qualité à la source, et dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article Contrôle de la qualité sur place.


G1010 TRAVAUX DE DÉFRICHEMENT

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013216
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017419

Notes:

OBJET: La présente section définit les critères de performance visant le défrichement de terrains, lesquels serviront de repères à l'intention des entrepreneurs chargés de tels travaux. Comme tout devis de performance, la présente section précise les résultats attendus, dont la conformité aux critères stipulés doit pouvoir être corroborée, tout en laissant à l'Entrepreneur une certaine liberté quant au choix des moyens et des méthodes à utiliser pour réaliser un ouvrage satisfaisant entièrement aux critères établis.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes en cause sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Le contrôle peut être effectué avant l'acquisition du produit. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS, aux articles Assurance de la qualité et Documents et échantillons à soumettre, dans la PARTIE 2 - PRODUITS, à l'article Contrôle de la qualité à la source et dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article Contrôle de la qualité sur place.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.


G1020 Travaux de démolition et de relocalisation

Date: 2001/12/31

Sections connexes:

001540
001560
F2020
G1030 - TRAVAUX DE TERRASSEMENT
G1040
001330
001352
001356
001561
001610
001740
002115
001350

Notes:

OBJET: Selon le système UniFormat, la présente section vise la démolition d'ouvrages, de parties d'ouvrages, et de murs de sous-sol et de fondation; la démolition d'éléments qui se trouvent sur le terrain; ainsi que la relocalisation d'ouvrages et de réseaux d'utilités. Elle vise également l'abandon et l'enlèvement de fosses septiques et de réservoirs de produits pétroliers.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Les travaux de démolition sont assujettis à des exigences particulières concernant la déconstruction, la mise en dépôt et la valorisation des matériaux. Avant d'entreprendre les travaux, il est bon d'avoir une bonne connaissance des types et des quantités de matériaux récupérables, et de la valeur de ceux-ci. (La réglementation ontarienne des 3 R exige, dans le cas de certains projets, que soit effectué, avant le début des travaux, un audit des déchets suivi de l'élaboration d'un plan de réduction des déchets.) Il est également conseillé d'inventorier les débouchés locaux pour la réutilisation et le recyclage des matériaux. Cette information se révélera précieuse aux fins de la surveillance des travaux. Veiller à ce que le contenu de la présente section (touchant la valorisation des déchets) n'entre pas en contradiction avec les prescriptions d'autres sections. Les activités entourant les travaux concrets de démolition des structures, tels que l'enlèvement des réseaux d'utilités souterrains, l'abattage à l'explosif, la reprise en sous-oeuvre et l'étayage, peuvent offrir des occasions de valorisation des matériaux de rebut. Inclure les prescriptions spécifiant que les matériaux ayant servi dans le cadre de ces activités ou ayant été générés par elles et qui peuvent être réutilisés ou récupérés soient conservés dans des conditions qui permettront leur valorisation. Conservation et réutilisation des matériaux : lorsqu'il s'agit de travaux de rénovation, prescrire l'enlèvement minutieux des matériaux de façon qu'ils puissent être réutilisés ultérieurement, et la récupération à la source d'autant d'éléments que possible.

Si les travaux de démolition font l'objet d'un marché distinct, s'assurer que ce marché fait mention de toutes les sections pertinentes de la Division 01 et notamment de celles qui ont trait à l'accès au chantier et aux restrictions visant les travaux, à la protection du public et des travailleurs, aux mesures de sécurité, au drainage, aux assurances, aux permis et aux autres sujets mentionnés à l'article1.1. Pour ce qui est des travaux de démolition et d'enlèvement des ouvrages d'aménagement du terrain, se reporter à la section 02225 - Travaux de démolition - Ouvrages d'aménagement du terrain.


G1030 TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET: La présente section vise, de façon générale, les travaux de défrichement, d'excavation, de remblayage et de nivellement selon les courbes établies. Outre quelques exigences de performance, elle présente différentes techniques de préparation du terrain couramment utilisées de même que d'autres critères pertinents, sans toutefois entrer dans les détails. Elle peut être utilisée pour les projets réalisés selon le mode conception-construction ou le mode gestion de projet, et pour définir les exigences de base de projets réalisés selon le mode traditionnel.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.


G2010 Revêtements de chaussées

Date: 2001/12/31

Sections connexes:

Notes:

OBJET: La présente section vise, de façon générale, les revêtements de chaussées les plus courants. Outre quelques exigences de performance, elle précise les méthodes et les matériaux utilisés pour la réalisation de tels ouvrages sans toutefois entrer dans les détails. Elle peut être utilisée pour les projets réalisés selon le mode conception-construction ou le mode gestion de projet, et pour définir  les exigences de base de projets réalisés selon le mode traditionnel.


G2020 Revêtements pour aires de stationnement

Date: 2001/12/31

Sections connexes:

Notes:

OBJET: La présente section vise, de façon générale, les revêtements traditionnels pour aires de stationnement. Outre quelques exigences de performance, elle précise les méthodes et les matériaux utilisés pour la réalisation de tels ouvrages sans toutefois entrer dans les détails. Elle peut être utilisée pour les projets réalisés selon le mode conception-construction ou le mode gestion de projet, et pour définir les exigences de base de projets réalisés selon le mode traditionnel.


G2030 Revêtements pour allées piétonnes (performance)

Date: 2001/12/31

Sections connexes:

001310
001330
001355
001450
001780

Notes:

OBJET: La présente section définit les critères de performance visant la construction d'allées piétonnes, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. Comme tout devis de performance, la présente section précise les résultats attendus, dont la conformité aux critères stipulés doit pouvoir être corroborée, tout en laissant à l'Entrepreneur une certaine liberté quant au choix des moyens et des méthodes à utiliser pour réaliser un ouvrage satisfaisant entièrement aux critères établis.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes en cause sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Le contrôle peut être effectué avant l'acquisition du produit. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS, aux articles Assurance de la qualité et Documents et échantillons à soumettre, dans la PARTIE 2 - PRODUITS, à l'article Contrôle de la qualité à la source et dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article Contrôle de la qualité sur place.


G2040 Travaux d'aménagement du terrain

Date: 2001/12/31

Sections connexes:

001330

Notes:

OBJET: La présente section vise, de façon générale, les travaux d'aménagement du terrain à proximité des bâtiments. Outre quelques exigences de performance, elle présente différents types de produits couramment utilisés de même que les critères de mise en oeuvre pertinents, sans toutefois entrer dans les détails. Elle peut être utilisée pour les projets réalisés selon le mode conception-construction ou le mode gestion de projet, et pour définir  les exigences de base de projets réalisés selon le mode traditionnel.


G2050 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

G1030 - TRAVAUX DE TERRASSEMENT
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE

Notes:

OBJET:  La présente section vise l'aménagement paysager et les accessoires extérieurs. Outre quelques exigences de performance, elle présente différentes catégories de produits couramment utilisés de même que les critères d'installation pertinents, sans toutefois entrer dans les détails. Elle peut être utilisée pour les projets réalisés selon le mode conception-construction ou gestion de projet, et pour définir les exigences de base de projets réalisés selon le mode traditionnel.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.  Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction ou 01 47 17 -  Développement durable - Contrôle.


D1000 Critères de conception environnementaux

Date: 2001/12/31

Sections connexes:

001330
Z1010

Notes:


D1012 MONTE-CHARGE

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ

Notes:

OBJET:  La présente section précise les critères de performance visant les monte-charge hydrauliques et électriques, lesquels serviront de repères pour la réalisation des travaux. Les matériaux, produits, matériels et méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués doivent être conformes aux exigences des normes pertinentes de la CSA ainsi qu'à celle du code du bâtiment visant les monte-charge. Comme tout devis de performance, la présente section ne doit contenir aucun nom de fabricant ni aucune prescription descriptive.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction ou 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.


D1013 ASCENSEURS

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ

Notes:

OBJET: La présente section précise les critères de performance visant les ascenseurs hydrauliques et les ascenseurs électriques, lesquels serviront de repères pour la réalisation des travaux. Le choix des matériaux, des produits, du matériel et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur. Comme tout devis de performance, la présente section ne doit contenir aucun nom de fabricant ni aucune prescription descriptive.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction ou 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.


D2010 APPAREILS SANITAIRES

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET:  La présente section définit les critères de performance concernant les appareils sanitaires. Coordonner les prescriptions relatives à la robinetterie et aux raccords connexes avec celles qui concernent les réseaux de distribution d'eau domestique et d'évacuation des eaux usées. La section D2010, élaborée selon le système UniFormat, précise les exigences concernant les W.-C., les urinoirs, les lavabos, les éviers, les douches, les baignoires, les cuviers, les fontaines/refroidisseurs d'eau et d'autres appareils sanitaires.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise les exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section définit les critères de performance visant la fourniture et l'installation d'appareils sanitaires, lesquels serviront de repères à l'intention des entrepreneurs chargés de tels travaux. Le choix des fabricants ainsi que des appareils utilisés pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion des entrepreneurs.

 Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes proposés sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Ces contrôles peuvent être effectués avant l'achat des appareils. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article Contrôle.


D2020 RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU DOMESTIQUE

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
D2010 - APPAREILS SANITAIRES
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET: La présente section vise les réseaux de distribution d'eau domestique à l'intérieur d'un bâtiment, y compris  les appareils, le matériel et les accessoires connexes. La section D2020, élaborée selon le système UniFormat, précise les exigences relatives à la tuyauterie d'alimentation en eau des appareils sanitaires, y compris la robinetterie, le calorifuge et le matériel connexes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

La présente section définit les critères de performance visant la réalisation d'un réseau de distribution d'eau domestique, y compris les tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide et le matériel connexes, lesquels serviront de repères à l'intention des entrepreneurs chargés de tels travaux. Le choix des fabricants ainsi que des appareils utilisés pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion des entrepreneurs.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes proposés sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Ces contrôles peuvent être effectués avant l'achat des appareils. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article Contrôle.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Pour ce qui est des exigences en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 47 15 - Développement durable - Construction ou 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.


D2030 RÉSEAUX D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
G3020
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET:   La présente section, élaborée selon le système Uniformat, définit les critères de performance concernant les réseaux d'évacuation des eaux usées, y compris la tuyauterie d'évacuation et la tuyauterie de ventilation connexe, de même que les calorifuges, les appareils spéciaux, les accessoires et les autres éléments composants de tels réseaux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section définit les critères de performance visant la conception et la réalisation de réseaux d'évacuation des eaux usées, lesquels serviront de repères à l'intention des promoteurs-constructeurs chargés de tels travaux. Le choix des matériaux, des produits, du matériel et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est, autant que possible, laissé à la discrétion du promoteur-constructeur. On fera référence à la présente section dans les sections connexes pertinentes du devis, pour tout ce qui touche les critères de performance de tels ouvrages. Les méthodes d'essai et de contrôle des critères prescrits doivent être clairement décrites dans la présente section.

 Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes proposés par le promoteur-constructeur sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Des contrôles devraient être effectués à différentes étapes de la conception et de la construction de l'ouvrage. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS, aux articles ASSURANCE DE LA QUALITÉ et DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE, dans la PARTIE 2 - PRODUITS, à l'article CONTROLE DE LA QUALITÉ A LA SOURCE et dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article CONTROLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE.


D2040 RÉSEAUX D'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017419
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
G3030
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ

Notes:

OBJET:  La présente section, élaborée selon le système Uniformat, définit les critères de performance concernant les réseaux d'évacuation des eaux pluviales, y compris la tuyauterie d'évacuation, de même que les calorifuges, les appareils spéciaux, les accessoires et les autres éléments composants de tels réseaux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section définit les critères de performance visant la conception et la réalisation de réseaux d'évacuation des eaux pluviales, lesquels serviront de repères à l'intention des promoteurs-constructeurs chargés de tels travaux. Le choix des matériaux, des produits, du matériel et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est, autant que possible, laissé à la discrétion du promoteur-constructeur. On fera référence à la présente section dans les sections connexes pertinentes du devis, pour tout ce qui touche les critères de performance de tels ouvrages. Les méthodes d'essai et de contrôle des critères prescrits doivent être clairement décrites dans la présente section.

 Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes proposés par le promoteur-constructeur sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Des contrôles devraient être effectués à différentes étapes de la conception et de la construction de l'ouvrage. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS, aux articles ASSURANCE DE LA QUALITÉ et DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE, dans la PARTIE 2 - PRODUITS, à l'article CONTROLE DE LA QUALITÉ A LA SOURCE et dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article CONTROLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE.


D2050 RÉSEAUX DE PLOMBERIE DIVERS

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET:  La présente section définit les critères de performance concernant la tuyauterie et le matériel connexes aux réseaux de plomberie qui ne font l'objet d'aucune autre section de la série D2000. La section D2050, élaborée selon le système UniFormat, précise les exigences concernant des réseaux tels les réseaux d'air comprimé, d'eau déionisée, d'eau distillée, de mazout, de distribution de carburant, d'hélium, de gaz de pétrole liquéfié, d'huile de lubrification, de gaz naturel, d'azote, d'oxygène, de traitement par osmose inverse, de vide et d'évacuation de déchets acides, de même que les réseaux de tuyauterie et le matériel connexes aux fontaines et aux piscines.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section définit les critères de performance visant la réalisation de réseaux de plomberie divers, lesquels serviront de repères à l'intention des entrepreneurs chargés de tels travaux. Le choix des fabricants ainsi que des appareils utilisés pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion des entrepreneurs.

 Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes proposés sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Ces contrôles peuvent être effectués avant l'achat des appareils. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article CONTROLE.


D3000 CVCA - EXIGENCES DE CONCEPTION

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE

Notes:

OBJET:  La présente section précise les paramètres de calcul relatifs aux conditions ambiantes, qui seront considérés comme exigences générales cibles en matière de CVCA pour l'ensemble des travaux. On y fera référence dans toutes les sections du devis pour prescrire les conditions de température, de pression et autres conditions similaires ainsi que les critères de performance générale souhaités.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.


D3010 ALIMENTATION EN ÉNERGIE

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE

Notes:

OBJET: La présente section vise les sources d'alimentation en énergie non comprises dans l'objet du marché de projet considéré, mais pouvant être utilisées aux fins de la réalisation des travaux sur le chantier, par exemple des sources d'alimentation en eau chaude ou en eau réfrigérée, situées à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. La section D3010, élaborée selon le système UniFormat, précise les exigences concernant des sources d'alimentation en énergie telles les sources d'alimentation en mazout, en gaz, en charbon, en vapeur, en eau chaude et en eau réfrigérée, ainsi que toute autre source d'alimentation en combustible.


D3020 CVCA - MATÉRIEL DE PRODUCTION DE CHALEUR

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013216
013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
017900 - DÉMONSTRATION ET FORMATION
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
028101 - MATIERES DANGEREUSES

Notes:

OBJET: La présente section précise les critères de performance visant le matériel de production de chaleur intégré aux installations de CVCA. La section D3020, élaborée selon le système UniFormat, précise les exigences concernant les chaudières à vapeur et à eau chaude, les générateurs de chaleur, les appareils de chauffage alimentés en combustible, le matériel accessoire, ainsi que tout autre type d'appareils ou de systèmes de production de chaleur. On fera référence à la présente section dans les sections connexes pertinentes du devis visant le matériel de distribution de chaleur.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

La présente section définit les critères de performance visant la réalisation d'une installation de production de chaleur, y compris les chaudières et le matériel accessoire, lesquels serviront de repères à l'intention des entrepreneurs chargés de tels travaux. Le choix des fabricants ainsi que des appareils utilisés pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion des entrepreneurs.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, les matériaux, les matériels et les systèmes proposés sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Ces contrôles peuvent être effectués avant l'achat des appareils. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article Contrôle.


D3030 CVCA - MATÉRIEL DE PRODUCTION DE FROID

Date: 2005/09/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
013216
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017900 - DÉMONSTRATION ET FORMATION
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET:  La présente section précise les critères de performance visant les sources de production de froid intégrées aux installations de CVCA. La section D3030, élaborée selon le système UniFormat, précise les exigences concernant les refroidisseurs d'eau (également appelés générateurs d'eau glacée) du type à absorption, à compresseur centrifuge, à compresseur alternatif et à compresseur à vis, les tours de refroidissement, les refroidisseurs de liquide, ainsi que les groupes compresseurs-condenseurs frigorifiques.

 La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

 La présente section définit les critères de performance visant la réalisation d'une installation de production de froid, y compris les refroidisseurs et le matériel connexes, lesquels serviront de repères à l'intention des entrepreneurs chargés de tels travaux. Le choix des fabricants ainsi que des appareils utilisés pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion des entrepreneurs.

 Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes proposés sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Ces contrôles peuvent être effectués avant l'achat des appareils. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article CONTROLE.


D3040 CVCA - RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
028101 - MATIERES DANGEREUSES
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE

Notes:

OBJET: La présente section précise les critères de performance visant les réseaux de tuyauteries et de conduits d'air associés aux installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), y compris les appareils aérauliques et hydroniques servant au déplacement et à l'acheminement des fluides de chauffage et de refroidissement, ainsi que les éléments terminaux reliés à de tels réseaux. La section D3040 précise les exigences concernant les réseaux de distribution d'air, les réseaux de distribution de vapeur, les réseaux de distribution de liquides et autres réseaux connexes aux installations de CVCA.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

La présente section définit les critères de performance visant la réalisation de réseaux de distribution associés aux installations de CVCA, y compris la  tuyauterie et les conduits d'air, les appareils servant au déplacement et à l'acheminement des fluides de chauffage et de refroidissement ainsi que les éléments terminaux. Le choix des fabricants ainsi que des appareils utilisés pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes proposés sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Ces contrôles peuvent être effectués avant l'achat des appareils. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article CONTROLE.


D3050 CVCA - APPAREILS MONOBLOCS TERMINAUX

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
028101 - MATIERES DANGEREUSES
D3000 - CVCA - EXIGENCES DE CONCEPTION
D3050 - CVCA - APPAREILS MONOBLOCS TERMINAUX

Notes:

OBJET: La présente section précise les critères de performance visant les appareils monoblocs (autonomes) terminaux de chauffage, de rafraîchissement d'air ou de ventilation. La section D3050, élaborée selon le système UniFormat, précise les exigences concernant les appareils monoblocs terminaux de conditionnement d'air, y compris les batteries d'échange, les humidificateurs, les déshumidificateurs, les éléments terminaux de transmission thermique, les appareils de récupération de chaleur et autres appareils similaires.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation/le réemploi de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

La présente section définit les critères de performance visant la fourniture et l'installation d'appareils monoblocs de conditionnement d'air et du matériel accessoire connexe, lesquels serviront de repères à l'intention des entrepreneurs chargés de tels travaux. Le choix des fabricants ainsi que des appareils utilisés pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes proposés sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Ces contrôles peuvent être effectués avant l'achat des appareils. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article Contrôle.


D3060 CVCA - DISPOSITIFS DE COMMANDE/RÉGULATION ET INSTRUMENTATION

Date: 2005/06/30

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
017900 - DÉMONSTRATION ET FORMATION
019113 - MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GÉNÉRALES
D3000 - CVCA - EXIGENCES DE CONCEPTION

Notes:

OBJET:  La présente section précise les critères de performance visant l'instrumentation ainsi que les systèmes et dispositifs de commande, de régulation et de contrôle du matériel faisant l'objet des sections de la série D du système UniFormat, ainsi que, parfois, la séquence des opérations assurée par ces éléments. La section D3060 précise les exigences concernant les systèmes de gestion de l'énergie, les systèmes de commande/régulation d'installations de CVCA, la séquence des opérations des appareils de CVCA asservis, les systèmes de d'évacuation de gaz et autres dispositifs de commande/régulation associés aux installations de CVCA.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:  La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

 La présente section définit les critères de performance visant la fourniture et l'installation d'un système numérique de commande/régulation pour installations de CVCA, y compris le matériel et les logiciels connexes, lesquels serviront de repères à l'intention des entrepreneurs chargés de tels travaux. Le choix des fabricants ainsi que des éléments utilisés pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur.

 Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes proposés sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Ces contrôles peuvent être effectués avant l'achat des appareils. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article CONTROLE.


D3070 CVCA -Appareils et systèmes divers

Date: 2001/12/31

Sections connexes:

001355
001450
001780
D3000 - CVCA - EXIGENCES DE CONCEPTION
D3040 - CVCA - RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
Z1010
Z1020
Z1040
001330

Notes:

OBJET: La présente section vise les appareils et les systèmes spéciaux de conditionnement d'ambiance qui ne font l'objet d'aucune autre section de la série D du système UniFormat. La section D3070, élaborée selon le système UniFormat, précise les exigences concernant les appareils et les systèmes spéciaux de refroidissement/rafraîchissement d'air, les appareils servant à réguler la teneur en humidité de l'air ambiant, les séparateurs de poussières/fumées, les rideaux d'air et les systèmes de ventilation pour cabines de peinture.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Le fait de prescrire des matériaux contenant des matières recyclées permet une utilisation efficace des ressources naturelles et contribue à diminuer le flux de déchets.

La présente section définit les critères de performance visant la fourniture et l'installation d'appareils spéciaux de CVCA, lesquels serviront de repères à l'intention des entrepreneurs chargés de tels travaux. Le choix des fabricants ainsi que des appareils utilisés pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes proposés sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Ces contrôles peuvent être effectués avant l'achat des appareils. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article Contrôle.


D3080 ESSAI, RÉGLAGE ET ÉQUILIBRAGE

Date: 2005/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
013529
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Notes:

OBJET: La présente section précise les critères de performance visant l'essai, le réglage et l'équilibrage (ERE) des réseaux et du matériel de CVCA faisant l'objet de sections connexes de la série D de l'UniFormat. La section D3080, élaborée selon le système UniFormat, précise les exigences concernant l'essai, le réglage et l'équilibrage de systèmes mécaniques, de réseaux de tuyauterie et de réseaux aérauliques.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle.

La présente section définit les méthodes d'essai, de réglage et d'équilibrage de réseaux et de systèmes mécaniques, lesquelles serviront de repères à l'intention des entrepreneurs chargés de tels travaux. Le choix de l'organisme d'ERE est laissé à la discrétion des entrepreneurs.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, le matériel, les matériaux et les systèmes proposés sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Ces contrôles peuvent être effectués avant l'achat des appareils. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article Contrôle de la qualité sur place.


D4010 SYSTEMES D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les systèmes d'extincteurs automatiques ainsi que les matériels connexes. On fera référence à cette section dans les sections concernant les matériels de protection incendie qui sont asservis à un système d'extincteurs automatiques. La section D4010, élaborée selon le système UniFormat, précise les exigences relatives aux systèmes d'extincteurs automatiques sous eau, aux systèmes sous air, aux systèmes à préaction, aux systèmes combinés sous air et à préaction, et aux systèmes de type déluge.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section définit les critères de performance visant la mise en oeuvre de systèmes d'extincteurs automatiques, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. Le choix des matériaux, des produits, des matériels et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur.

 Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, les matériaux, les matériels et les systèmes proposés sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Ces contrôles peuvent être effectués avant l'achat des appareils. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard à l'article CONTROLE, de la PARTIE 3 - EXÉCUTION.


D4020 RÉSEAUX DE COLONNES MONTANTES ET DE ROBINETS ARMÉS

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
D4030 - MATÉRIEL SPÉCIAL DE PROTECTION INCENDIE
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les réseaux de canalisations et de robinets armés servant à la protection contre l'incendie. La section D4020, élaborée selon le système UniFormat, précise les exigences relatives aux canalisations, aux robinets armés, aux tuyaux et aux armoires d'incendie faisant partie de tels réseaux.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section définit les critères de performance visant la mise en oeuvre de réseaux de canalisations et de robinets armés d'incendie et de leurs accessoires, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. Le choix des matériaux, des produits, des matériels et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur.

 Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, les matériaux, les matériels et les systèmes proposés sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Ces contrôles peuvent être effectués avant l'achat des appareils. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard à l'article CONTROLE, de la PARTIE 3 - EXÉCUTION.


D4030 MATÉRIEL SPÉCIAL DE PROTECTION INCENDIE

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
028101 - MATIERES DANGEREUSES
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les matériels spéciaux de protection incendie, notamment les extincteurs d'incendie. La section D4030, élaborée selon le système UniFormat, précise les exigences relatives aux couvertures anti-feu, aux extincteurs d'incendie portatifs et aux extincteurs d'incendie montés sur roues.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section définit les critères de performance visant la mise en oeuvre de matériels spéciaux de protection incendie, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. Le choix des matériaux, des produits, des matériels et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur.

 Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, les matériaux, les matériels et les systèmes proposés sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Ces contrôles peuvent être effectués avant l'achat des appareils. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard à l'article CONTROLE, de la PARTIE 3 - EXÉCUTION.


D4040 AUTRES SYSTEMES D'EXTINCTION D'INCENDIE

Date: 2005/12/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
014500 - CONTROLE DE LA QUALITÉ
017419
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE

Notes:

OBJET:  La présente section vise les matériels d'extinction d'incendie utilisant un agent extincteur autre que l'eau. La section D4040, élaborée selon le système UniFormat, précise les exigences relatives aux systèmes d'extinction à poudre, à mousse, au dioxyde de carbone, à produit chimique liquide, ainsi qu'aux systèmes d'extinction utilisant un agent extincteur « propre », ne laissant aucune trace.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

 La présente section définit les critères de performance visant la mise en oeuvre de systèmes d'extinction d'incendie, lesquels serviront de repères à l'intention des rédacteurs de devis et des entrepreneurs chargés de réaliser de tels travaux. Le choix des matériaux, des matériels, des produits et des méthodes à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur.

 Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que les produits, les matériaux, les matériels et les systèmes proposés sont conformes aux critères spécifiés. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance de la qualité. Ces contrôles peuvent être effectués avant l'achat des appareils. On trouvera des paragraphes pertinents à cet égard à l'article CONTROLE, de la PARTIE 3 - EXÉCUTION.


D5000 ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES

Date: 2006/03/31

Sections connexes:

013300 - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
017800 - DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION
016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
014715 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION
014717 - DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONTROLE
017411 - NETTOYAGE

Notes:

OBJET: La présente section précise les critères de performance, les méthodes et les composants qui sont communs à toutes les sections de performance portant sur l'électricité. Elle définit, à l'intention des concepteurs ou des rédacteurs de devis, et des entrepreneurs chargés de fournir et d'installer les produits, les critères de performance qui serviront de repères pour la construction d'une installation complète. Le choix des matériaux et des matériels à utiliser pour réaliser les objectifs de performance indiqués est laissé à la discrétion de l'Entrepreneur. Coordonner les exigences du devis de projet avec celles de la présente section. Les méthodes d'essai et de contrôle des critères prescrits doivent être décrites dans la présente section. Utiliser la présente section chaque fois que c'est possible pour prescrire des critères de performance. Indiquer les noms de produits ou de fabricants seulement dans les cas où il n'existe pas de solution technique de rechange.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La présente section précise des exigences particulières en matière de développement durable visant la construction et le contrôle, qui permettront d'atteindre les objectifs de performance environnementale.

Il est essentiel d'inclure dans le devis de projet des prescriptions visant le contrôle de l'ouvrage afin de s'assurer que ce dernier ainsi que les produits, les matériels, les matériaux ou les systèmes en cause sont conformes aux critères prescrits. A cette fin, tous ces éléments doivent pouvoir être soumis à des mesures, des essais, une évaluation ou toute autre méthode acceptable d'assurance qualité. Le contrôle peut être effectué avant l'acquisition du produit; on trouvera des paragraphes pertinents à cet égard dans la PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS, aux articles Contrôle de la qualité et Documents/Échantillons à soumettre, dans la PARTIE 2 - PRODUITS, à l'article Contrôle de la qualité à la source, et dans la PARTIE 3 - EXÉCUTION, à l'article Contrôle de la qualité sur place.


D5010 INSTALLATION ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION ET DISTRIBUTION

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

001330
001355
001610
001780
D5000 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES

Notes:

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.


D5020 ÉCLAIRAGE - MATÉRIEL ET CABLAGE DE DÉRIVATION

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

D5000 - ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES

Notes:


D5030 COMMUNICATIONS ET SÉCURITÉ

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

001330
001780

Notes:


D5050 INSTALLATION ÉLECTRIQUE - CONTROLES, COMMANDES ET APPAREILS DE MESURE

Date: 2003/12/31

Sections connexes:

001330
001355
001780

Notes:

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait aux matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux-ci, de même que des options généralement à la portée des entrepreneurs.